# VESTA-468

SD-32-HM-SC-F1-2W

## Ανιχνευτής Καπνού & Θερμότητας με Διασύνδεση και Σειρήνα Διάρρηξης

<figure><img src="https://441704832-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FxsdbKXghMWqIil9GF5lx%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=cb72cd61-ddba-4e4d-b287-4cedf2990b30" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure>

Η σειρά SD-32 είναι ένας ασύρματος ανιχνευτής καπνού σχεδιασμένος για να σας προστατεύει από πιθανούς κινδύνους πυρκαγιάς. Ο ανιχνευτής καπνού χρησιμοποιεί τεχνολογία αισθητήρα πολλαπλών κριτηρίων για να διακρίνει μεταξύ γρήγορα καίγόμενων φλογών και αργά αναφλέξιμων εστιών, ενώ ταυτόχρονα ενσωματώνει ευφυή τεχνολογία για να διαφοροποιεί τον καπνό μαγειρέματος από πραγματικές, επικίνδυνες πυρκαγιές κατοικίας, εξαλείφοντας ουσιαστικά τους ενοχλητικούς συναγερμούς.

Εκτός από τις δυνατότητες ανίχνευσης καπνού, ο ανιχνευτής υποστηρίζει ανίχνευση θερμότητας και μπορεί επίσης να ενεργοποιήσει συναγερμό σε υψηλή θερμοκρασία. Τα μοντέλα με ενσωματωμένο αισθητήρα κίνησης PIR μπορούν να ανιχνεύσουν κινήσεις. Το μοντέλο με σειριακή σύνδεση μπορεί να διασυνδεθεί με άλλους ανιχνευτές καπνού στο σύστημα συναγερμού και θα ενεργοποιήσει συναγερμό όταν οποιοσδήποτε ανιχνευτής στο σύστημα ενεργοποιηθεί.

Η σειρά SD-32-H-R2 περιλαμβάνει τα ακόλουθα μοντέλα:

<figure><img src="https://441704832-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FoQJR3MUQsRPbKLLoqCx3%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=8bf2e56a-b39e-4303-9da4-268319347c6b" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

## ***Αναγνώριση Εξαρτημάτων***

![](https://content.gitbook.com/content/ZJzpNocHhYVmD43GZobR/blobs/VguShsdEweNGIlaxuo9B/Unknown%20image)

### **1. Δείκτης LED / Κουμπί Δοκιμής / Φωτισμός Έκτακτης Ανάγκης**

#### Κόκκινο LED

* Γρήγορο αναβόσβημα: Συναγερμός.
* Αναβοσβήνει κάθε 1 δευτερόλεπτο: Ο ανιχνευτής καπνού βρίσκεται σε λειτουργία σίγασης συναγερμού.
* Αναβοσβήνει κάθε 2 δευτερόλεπτα: Ο ανιχνευτής καπνού βρίσκεται σε διαδικασία προθέρμανσης και βαθμονόμησης.
* Αναβοσβήνει κάθε 4 δευτερόλεπτα με Πορτοκαλί LED: η μπαταρία έχει εξαντληθεί.
* Αναβοσβήνει σύντομα: Όταν πατηθεί το κουμπί εκμάθησης / Μετάδοση σήματος / Λήψη σήματος(**Για μοντέλα SC**).

#### **Πορτοκαλί LED**

* Αναβοσβήνει κάθε δευτερόλεπτο: Η βαθμονόμηση απέτυχε.
* Αναβοσβήνει κάθε 4 δευτερόλεπτα με Κόκκινο LED: η μπαταρία έχει εξαντληθεί.
* Αναβοσβήνει κάθε 5 δευτερόλεπτα: Η ανίχνευση καπνού απέτυχε ή η συσκευή παρουσιάζει δυσλειτουργία.&#x20;
* Αναβοσβήνει κάθε 45 δευτερόλεπτα: Συνθήκη χαμηλής μπαταρίας

#### Κουμπί Εκμάθησης/Δοκιμής

* Πατήστε το κουμπί μία φορά για να:
  * Αποστείλετε σήμα δοκιμής.
  * Ελέγξετε την κάψα ανίχνευσης καπνού.
  * Σιγήσετε τον συναγερμό όταν ο ανιχνευτής καπνού εκπέμπει συναγερμό.
  * Μεταδίδει κωδικό εκμάθησης.\*\* (Για μη-SC μοντέλα)\*\*
* Πατήστε και κρατήστε το κουμπί για 3 δευτερόλεπτα για να αποστείλετε όλους τους κωδικούς εκμάθησης. **(Για μοντέλα SC)**  Πατήστε και κρατήστε το κουμπί για 10 δευτερόλεπτα για να εισέλθετε στη διαδικασία βαθμονόμησης.&#x20;

#### **Λευκό LED (Φως Έκτακτης Ανάγκης)**

* Το φως έκτακτης ανάγκης θα ανάψει για να προειδοποιήσει τους χρήστες ότι το σύστημα βρίσκεται σε συναγερμό. **(Μόνο SD-32-HE-SC/-HME-SC)**&#x20;

2. **IR Φακός (Μόνο SD-32-HM/-HM-SC/-HME-SC)**
3. **Βούζερ**
4. **Θήκη μπαταρίας**
5. **Γάντζοι**
6. **Βίδα στερέωσης του καλύμματος διαμερίσματος μπαταρίας**
7. **Διακόπτης Ανίχνευσης Παρεμβολής (Tamper)**
8. **Βάση τοποθέτησης**
9. **Οπές στερέωσης**
10. **Φύλλο τοποθέτησης**

## Χαρακτηριστικά

### Μπαταρία

* Ο ανιχνευτής καπνού χρησιμοποιεί μπαταρίες λιθίου CR123 3V σε παράλληλη σύνδεση ως πηγή τροφοδοσίας. Μπορούν να τοποθετηθούν έως και 3 μπαταρίες στο διαμέρισμα της μπαταρίας.
* Όταν εντοπιστεί κατάσταση χαμηλής μπαταρίας, ο ανιχνευτής καπνού θα μεταδώσει σήμα χαμηλής μπαταρίας και θα εισέλθει σε κατάσταση χαμηλής μπαταρίας.
* Σε περίπτωση χαμηλής μπαταρίας, θα μεταδοθεί σήμα χαμηλής μπαταρίας μαζί με τις κανονικές μεταδόσεις σημάτων· το πορτοκαλί LED θα αναβοσβήνει μία φορά μαζί με ένα ηχητικό σήμα κάθε 45 δευτερόλεπτα.

Μπορείτε να πατήσετε το κουμπί δοκιμής για να σιγήσετε το ηχητικό σήμα για 7 ημέρες. Αυτή η ενέργεια μπορεί να εκτελεστεί μόνο μία φορά· εάν η μπαταρία δεν αντικατασταθεί, ο βομβητής θα επανέλθει μετά από 7 ημέρες και δεν μπορεί να σιγήσει ξανά.

* Τα κόκκινο και πορτοκαλί LED θα αναβοσβήνουν και τα δύο κάθε 4 δευτερόλεπτα όταν οι μπαταρίες έχουν εξαντληθεί.
* Κατά την αλλαγή των μπαταριών, πατήστε το κουμπί δοκιμής δύο φορές για να αποφορτίσετε πλήρως την υπόλοιπη ενέργεια μετά την αφαίρεση των παλιών μπαταριών πριν τοποθετήσετε τις νέες.

### Έναρξη

**Βήμα 1** Τοποθετήστε μπαταρίες λιθίου CR123 3V για να ενεργοποιήσετε τον ανιχνευτή καπνού. Στοχεύστε τις μπαταρίες σύμφωνα με την πολικότητα που υποδεικνύεται στο διαμέρισμα της μπαταρίας πριν την εισαγωγή.

**Βήμα 2** Ο ανιχνευτής καπνού θα εκπέμψει 2 σύντομες ειδοποιήσεις και θα ξεκινήσει **προθέρμανση για 1 λεπτό**. Το Κόκκινο LED θα αναβοσβήνει κάθε 2 δευτερόλεπτα.

**Βήμα 3** Όταν ολοκληρωθεί η προθέρμανση, ο ανιχνευτής καπνού θα εκπέμψει ένα ηχητικό σήμα για να υποδείξει ότι εισήλθε σε λειτουργία βαθμονόμησης. Το **βαθμονόμηση** λειτουργία διαρκεί **1 λεπτό**. Το κόκκινο LED θα συνεχίσει να αναβοσβήνει κάθε δύο δευτερόλεπτα κατά τη διάρκεια της βαθμονόμησης.

Εάν η βαθμονόμηση αποτύχει, ο ανιχνευτής θα προσπαθήσει ξανά και η λειτουργία βαθμονόμησης θα διαρκέσει το πολύ 9 λεπτά.

Εάν η βαθμονόμηση δεν μπορεί να ολοκληρωθεί σε 9 λεπτά, ο ανιχνευτής καπνού θα εκπέμψει συνεχές ηχητικό σήμα. Αφαιρέστε την μπαταρία και ξεκινήστε ξανά από το Βήμα 1.&#x20;

**Βήμα 4** Όταν ολοκληρωθεί η βαθμονόμηση, ο ανιχνευτής καπνού θα εκπέμψει 2 σύντομα ηχητικά σήματα και θα σβήσει το LED, επιστρέφοντας σε κανονική λειτουργία.

**Βήμα 5** Βάλτε τον Πίνακα Ελέγχου σε λειτουργία εκμάθησης. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του Πίνακα Ελέγχου για λεπτομέρειες.

**Βήμα 6 (Για μη-SC μοντέλο)** Πατήστε το κουμπί Εκμάθησης/Δοκιμής μία φορά για να μεταδοθεί ο κωδικός εκμάθησης.

&#x20;            (**Για μοντέλο SC**)Πατήστε το κουμπί Εκμάθησης/Δοκιμής για 3 δευτερόλεπτα για να μεταδοθεί ο κωδικός εκμάθησης.

**Βήμα 7** Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του Πίνακα Ελέγχου για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία εκμάθησης. Για μοντέλο SC, ο ανιχνευτής καπνού θα εκπέμψει διτονικό ηχητικό σήμα για να υποδείξει επιτυχή εκμάθηση.

### Επεξεργασία Περιοχής Λειτουργίας Συσκευής

Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία «Επεξεργασία Συσκευής» στη σελίδα του Πίνακα για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις περιοχής.

* **Για μη-SC μοντέλα,** η ρύθμιση ολοκληρώνεται μετά το κλικ στο OK.
* **Για μοντέλα SC,** πατήστε και κρατήστε το κουμπί Εκμάθησης/Δοκιμής για 3 δευτερόλεπτα για να λάβετε ενημερωμένη ρύθμιση από τον Πίνακα Ελέγχου

### Δοκιμή του ανιχνευτή καπνού

Πατώντας το κουμπί δοκιμής στον ανιχνευτή καπνού, μπορείτε να ελέγξετε εάν ο ανιχνευτής λειτουργεί κανονικά.

* Εάν ο ανιχνευτής λειτουργεί κανονικά, το κόκκινο LED θα αναβοσβήσει σύντομα ακολουθούμενο από διτονικό ηχητικό σήμα.
* Εάν ο βομβητής εκπέμψει διτονικούς ήχους 3 φορές, το “**Οπτικό Θάλαμο**” στον ανιχνευτή καπνού είναι είτε βρώμικο είτε εκτός λειτουργίας.

### Ανίχνευση Συσσώρευσης Σκόνης

* Ο ανιχνευτής ελέγχει τακτικά για υπερβολική συσσώρευση σκόνης μέσα στην Οπτική Κάψουλα.
* Εάν η κάψουλα συσσωρεύσει υπερβολική σκόνη, ο ανιχνευτής θα αναφέρει στον Πίνακα για να ειδοποιήσει τον χρήστη να την καθαρίσει.
* Εάν η κάψουλα εξακολουθήσει να μην καθαριστεί και συσσωρευτεί τόση σκόνη που να μην λειτουργεί πλέον, ο ανιχνευτής θα αναφέρει στον Πίνακα προειδοποίηση συντήρησης.

### ***Λειτουργία Δοκιμής για λειτουργία IR*****(Μόνο SD-32-HM/-HM-SC/-HME-SC)**

* Ο αισθητήρας κίνησης PIR της συσκευής μπορεί να τεθεί σε λειτουργία δοκιμής πατώντας το κουμπί δοκιμής. Κάθε φορά που πατιέται το κουμπί δοκιμής, η συσκευή θα στείλει ένα σήμα δοκιμής στον Πίνακα Ελέγχου για δοκιμή εμβέλειας ραδιοφώνου και θα εισέλθει στη λειτουργία δοκιμής για 3 λεπτά. Θα εξέλθει αυτόματα από τη λειτουργία δοκιμής μετά από 3 λεπτά και θα επιστρέψει στην κανονική λειτουργία. Σε λειτουργία δοκιμής, ο χρονοδιακόπτης ύπνου είναι απενεργοποιημένος και ο δείκτης LED θα αναβοσβήνει κάθε φορά που ανιχνεύεται κίνηση.

### ***Χρονοδιακόπτης ύπνου για λειτουργία IR*****(Μόνο SD-32-HM/-HM-SC/-HME-SC)**

* Ο αισθητήρας κίνησης PIR εισέρχεται σε **λειτουργία ύπνου 1 λεπτού**μετά την ανίχνευση και μετάδοση κίνησης για εξοικονόμηση ενέργειας. Κατά τη διάρκεια αυτού του χρόνου, δεν θα μεταδόσει ξανά κινήσεις, αποτρέποντας την εκφόρτιση της μπαταρίας από συνεχή κίνηση.

### Επιτήρηση

* Ο ανιχνευτής καπνού εποπτεύεται μέσω της αποστολής περιοδικού σήματος εποπτείας στον Πίνακα Ελέγχου. Όταν ο Πίνακας Ελέγχου δεν λαμβάνει το σήμα εποπτείας εντός της προγραμματισμένης περιόδου, θα υποδείξει βλάβη.

### ***Ανίχνευση θερμοκρασίας*****(Μόνο SD-32-H/-H-SC/-HM/-HM-SC/-HE-SC/-HME-SC)**

* Ο αισθητήρας θερμοκρασίας μετράει τη θερμοκρασία κάθε 10 δευτερόλεπτα και μεταδίδει την ένδειξη θερμοκρασίας στον Πίνακα Ελέγχου κάθε 30\~33 λεπτά.
* Οι χρήστες μπορούν επίσης να πατήσουν το κουμπί δοκιμής μία φορά για να μεταδώσουν χειροκίνητα την τρέχουσα ένδειξη θερμοκρασίας.

### Προστασία από παραβίαση (Tamper)

Ο ανιχνευτής καπνού προστατεύεται από διακόπτη αντιχειρισμού (tamper) ο οποίος συμπιέζεται όταν ο ανιχνευτής εγκαθίσταται στη βάση εγκατάστασης. Όταν ο ανιχνευτής δεν είναι πλέον προσαρτημένος στη βάση, ο διακόπτης αντιχειρισμού θα ενεργοποιηθεί και θα μεταδοθεί σήμα ανοίγματος αντιχειρισμού στον Πίνακα Ελέγχου

### Ενεργοποίηση Συναγερμού

Ο ανιχνευτής καπνού θα ενεργοποιήσει τον συναγερμό πυρκαγιάς όταν εντοπιστεί καπνός. Τα μοντέλα με ανίχνευση θερμότητας θα ενεργοποιήσουν επίσης τον συναγερμό όταν εντοπιστεί υψηλή θερμοκρασία. Όταν ενεργοποιηθεί ο συναγερμός, ο ανιχνευτής θα μεταδώσει σήμα συναγερμού και θα ηχήσει τον βομβητή του.

#### Ανίχνευση Καπνού

* Ο ανιχνευτής καπνού ελέγχει τη συγκέντρωση καπνού κάθε 8 δευτερόλεπτα
* Ο συναγερμός ενεργοποιείται όποτε η συγκέντρωση καπνού υπερβαίνει το όριο ανίχνευσης, και θα συνεχίσει έως ότου η συγκέντρωση καπνού πέσει κάτω από το όριο συναγερμού.
* Το Κόκκινο LED θα αναβοσβήνει γρήγορα κατά τη διάρκεια του συναγερμού.

#### Ανίχνευση Θερμότητας

* Οι ενσωματωμένοι αισθητήρες θερμότητας του ανιχνευτή καπνού του επιτρέπουν να ενεργοποιήσει συναγερμό όταν εντοπιστεί υψηλή θερμοκρασία. Θα ενεργοποιηθεί συναγερμός όταν η θερμοκρασία φτάσει 54∘\~ 65∘C.
* Το κόκκινο LED θα αναβοσβήνει κάθε δευτερόλεπτο κατά τη διάρκεια του συναγερμού.
* Ο ανιχνευτής καπνού θα σταματήσει τον συναγερμό όταν η θερμοκρασία πέσει κάτω από 49,5∘C.
* Εάν ο συναγερμός δεν ενεργοποιηθεί ξανά για 160 δευτερόλεπτα, ο ανιχνευτής καπνού θα μεταδώσει σήμα αποκατάστασης.
* Εάν η συνθήκη συναγερμού συνεχιστεί, ο ανιχνευτής θα ξαναστείλει σήμα συναγερμού κάθε 2 λεπτά.

**Ανίχνευση IR (Μόνο SD-32-HM/-HM-SC/-HME-SC)**

* Ο ανιχνευτής καπνού θα μεταδώσει σήμα στον Πίνακα Ελέγχου εάν εντοπιστεί οποιαδήποτε κίνηση εντός της κάλυψης ανίχνευσης IR. Ο βομβητής δεν θα ηχήσει και το LED δεν θα αναβοσβήσει. Ανατρέξτε στον Πίνακα Ελέγχου σας για περισσότερες λεπτομέρειες.

### Ενεργοποίηση Συναγερμού από το Σύστημα (Μόνο για μοντέλα SC)

Ο ανιχνευτής καπνού μπορεί να προγραμματιστεί να ηχήσει **Συναγερμός Διάρρηξης**, **Συναγερμός Πανικού** και **Συναγερμός CO** όταν ενεργοποιηθεί από το σύστημα, ο συναγερμός μπορεί να ενεργοποιηθεί από άλλους αισθητήρες στο σύστημα ή από κανόνες Αυτοματισμού Σπιτιού.

#### Συναγερμός Διάρρηξης / Πανικού

* Ο ανιχνευτής καπνού θα εφαρμόσει ως προεπιλογή τη ρύθμιση διάρκειας συναγερμού του Πίνακα Ελέγχου όταν μάθει σε αυτόν.
* Η διάρκεια του συναγερμού μπορεί να διαμορφωθεί μέσω των ρυθμίσεων της συσκευής Α/Κ καπνού στον Διακομιστή Πύλης Σπιτιού.

![](https://content.gitbook.com/content/ZJzpNocHhYVmD43GZobR/blobs/ysXT9ojmFx4F5wMKpx02/Unknown%20image) ![](https://content.gitbook.com/content/ZJzpNocHhYVmD43GZobR/blobs/YLPFHfihvcufVO24ywDB/Unknown%20image)

#### Ρύθμιση Αυτοματισμού Σπιτιού

* Οι χρήστες μπορούν να διαμορφώσουν έναν κανόνα Αυτοματισμού Σπιτιού ώστε οι ανιχνευτές καπνού στην επιλεγμένη/ες περιοχή/εις να ηχήσουν Συναγερμό Διάρρηξης ή CO όταν ενεργοποιηθούν.&#x20;
* Ορίστε τον τύπο ενεργοποίησης σε Συναγερμό Διάρρηξης/CO για την επιλεγμένη περιοχή και στη συνέχεια ορίστε τον Τύπο Ενέργειας σε Συναγερμό Διάρρηξης/CO για την ίδια ή άλλη/ες επιλεγμένη/ες περιοχή/εις. Όταν ο κανόνας ενεργοποιηθεί, όλοι οι ανιχνευτές καπνού στις συγκεκριμένες περιοχές θα ηχήσουν συναγερμό.

![](https://content.gitbook.com/content/ZJzpNocHhYVmD43GZobR/blobs/VXZDLN8xVgSwP4zQpcAQ/Unknown%20image)

### ***Φως Έκτακτης Ανάγκης*****&#x20;(Μόνο SD-32-HE-SC/-HME-SC)**

* Ο ανιχνευτής καπνού διαθέτει ενσωματωμένο φως έκτακτης ανάγκης που μπορεί να παρέχει οπτικές προειδοποιήσεις σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Όταν ενεργοποιηθεί ο ανιχνευτής, το φως έκτακτης ανάγκης θα ανάψει για να υποδείξει ότι το σύστημα βρίσκεται σε συναγερμό.

### ***Διασύνδεση*****(Μόνο μοντέλα SC)**

* Ο ανιχνευτής καπνού είναι διασυνδεδεμένος με άλλους ανιχνευτές καπνού στο σύστημα συναγερμού. Όταν ένας ανιχνευτής ενεργοποιήσει συναγερμό, ο Πίνακας Ελέγχου θα ειδοποιήσει όλους τους διασυνδεδεμένους ανιχνευτές να ενεργοποιήσουν επίσης τους συναγερμούς τους, ακόμη και αν δεν έχουν εντοπίσει καπνό.
* Για να σταματήσετε τον συναγερμό:
  * Περιμένετε μέχρι η συγκέντρωση καπνού να πέσει κάτω από το όριο ενεργοποίησης, ή
  * Πατήστε το κουμπί δοκιμής στον ανιχνευτή που ενεργοποίησε τον συναγερμό. Αυτό θα σταματήσει επίσης όλους τους διασυνδεδεμένους ανιχνευτές.

![](https://content.gitbook.com/content/ZJzpNocHhYVmD43GZobR/blobs/0IYdRP2DWL4SazfmEuB8/Unknown%20image) *Το πάτημα του κουμπιού δοκιμής σε οποιονδήποτε άλλο ανιχνευτή καπνού θα σταματήσει μόνο τον συναγερμό αυτής της συγκεκριμένης μονάδας· δεν θα σιγήσει τους συναγερμούς σε ολόκληρο το σύστημα.*

* **(Μόνο για Σύστημα Ασφαλείας)** Η αφοπλισμός του συστήματος θα σταματήσει τους συναγερμούς που ενεργοποιούνται από τον Πίνακα Ελέγχου σε όλους τους διασυνδεδεμένους ανιχνευτές. Ωστόσο, ο αρχικά ενεργοποιημένος ανιχνευτής θα συνεχίσει να ηχεί μέχρι η συγκέντρωση καπνού να πέσει κάτω από το όριο ή μέχρι να πατηθεί το κουμπί δοκιμής του για να σιγήσει τον συναγερμό του.

### Σίγαση Συναγερμού

* Όταν ο ανιχνευτής καπνού βρίσκεται σε συναγερμό, το πάτημα του κουμπιού δοκιμής θα θέσει τον ανιχνευτή σε λειτουργία Σιγή Αλλαγής Συναγερμού για να σιγήσει τον συναγερμό για 9 λεπτά. Ο βομβητής θα σταματήσει να ηχεί μόνο αφού ο συναγερμός έχει ενεργοποιηθεί για τουλάχιστον 1 λεπτό. Εάν το κουμπί πατηθεί πριν ο χρόνος συναγερμού φτάσει το 1 λεπτό, ο ανιχνευτής θα περιμένει έως ότου ο χρόνος συναγερμού φτάσει 1 λεπτό πριν σιγήσει τον συναγερμό.
* Κατά τη διάρκεια της 9λεπτης περιόδου Σιγής Συναγερμού, το κόκκινο LED θα αναβοσβήνει μία φορά ανά δευτερόλεπτο. Ο ανιχνευτής θα συνεχίσει να παρακολουθεί τη συγκέντρωση καπνού κατά τη διάρκεια της περιόδου σιγής.
* Μετά τη λήξη της 9λεπτης περιόδου Σιγής Συναγερμού, εάν η συγκέντρωση καπνού έχει πέσει κάτω από το όριο, ο ανιχνευτής θα εκπέμψει διτονικό ηχητικό σήμα και θα επιστρέψει σε κανονική λειτουργία χωρίς να ηχήσει ξανά τον συναγερμό.
* Εάν η συγκέντρωση καπνού εξακολουθεί να υπερβαίνει το όριο συναγερμού, ο ανιχνευτής θα αρχίσει ξανά να εκπέμπει συναγερμό.
* Εάν η συγκέντρωση καπνού συνεχίσει να αυξάνεται κατά τη διάρκεια της περιόδου Σιγής Συναγερμού και υπερβεί ένα δεύτερο όριο συναγερμού, ο ανιχνευτής θα αρχίσει να ηχεί ξανά. Ένας συναγερμός που ενεργοποιείται από την υπέρβαση του δεύτερου ορίου δεν μπορεί να σιγήσει πατώντας το κουμπί δοκιμής.

### Αυτόματη Βαθμονόμηση

* Μετά την πρώτη εγκατάσταση, ο ανιχνευτής καπνού θα πραγματοποιήσει αυτόματη βαθμονόμηση μετά από 12 ώρες. Εφεξής, θα πραγματοποιεί αυτόματη βαθμονόμηση κάθε 15 ημέρες. Κατά τη διαδικασία αυτόματης βαθμονόμησης, ο ανιχνευτής δεν θα εκπέμψει ήχους και το κόκκινο LED θα αναβοσβήνει μία φορά κάθε 2 δευτερόλεπτα για περίπου 50 δευτερόλεπτα.
* Εάν η αυτόματη βαθμονόμηση αποτύχει, το πορτοκαλί LED θα αναβοσβήνει κάθε δευτερόλεπτο και ο ανιχνευτής θα στείλει κωδικό αποτυχίας βαθμονόμησης στον Πίνακα Ελέγχου. Για να επαναβαθμονομήσετε τον ανιχνευτή, αφαιρέστε και επανατοποθετήστε τις μπαταρίες ή επανεκκινήστε χειροκίνητα τη διαδικασία βαθμονόμησης.

{% hint style="warning" %}
Σημείωση: *Όταν η αυτόματη βαθμονόμηση του ανιχνευτή αποτύχει, η λειτουργία συναγερμού καπνού θα εξακολουθεί να λειτουργεί κανονικά χρησιμοποιώντας την τιμή ορίου που ελήφθη από την τελευταία επιτυχή βαθμονόμηση.*
{% endhint %}

### Επαναβαθμονόμηση

Καθώς οι συνθήκες λειτουργίας του ανιχνευτή καπνού ενδέχεται να αλλάξουν μετά από κάποιο διάστημα εγκατάστασης, ενδέχεται να θέλετε να επαναβαθμονομήσετε τον ανιχνευτή για να λάβει μια νέα τιμή ορίου ανίχνευσης καπνού και να εξασφαλίσετε την βέλτιστη απόδοση του ανιχνευτή. Για να το κάνετε αυτό:

* Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί δοκιμής για 10 δευτερόλεπτα και αφήστε όταν ο ανιχνευτής εκπέμψει 2 ειδοποιήσεις. Η συσκευή θα εκπέμψει άλλη μία ειδοποίηση μετά από 5 δευτερόλεπτα και θα ξεκινήσει η βαθμονόμηση. Το Κόκκινο LED θα αναβοσβήνει κάθε 2 δευτερόλεπτα για να το υποδείξει.
* Η διαδικασία βαθμονόμησης διαρκεί **1 λεπτό** (Εάν η βαθμονόμηση αποτύχει, ο ανιχνευτής θα προσπαθήσει ξανά, η λειτουργία βαθμονόμησης θα διαρκέσει έως και 9 λεπτά.
* Όταν ολοκληρωθεί η βαθμονόμηση, ο ανιχνευτής θα ηχήσει διτονικό σήμα. Το κόκκινο LED θα σταματήσει να αναβοσβήνει.
* Εάν η βαθμονόμηση αποτύχει, ο ανιχνευτής θα εκπέμπει συνεχώς ειδοποίηση και το Πορτοκαλί LED θα αναβοσβήνει κάθε δευτερόλεπτο. Παρακαλείστε να αφαιρέσετε την μπαταρία, να πατήσετε δύο φορές το κουμπί δοκιμής για πλήρη εκφόρτιση και στη συνέχεια να επανεισάγετε τις μπαταρίες για να επανεκκινήσετε τον ανιχνευτή καπνού.

## Συντήρηση & Καθαρισμός

Η τακτική συντήρηση και ο καθαρισμός θα βοηθήσουν να διατηρηθεί ο ανιχνευτής καπνού σε καλή λειτουργική κατάσταση.

* Δοκιμάζετε εβδομαδιαία τον ανιχνευτή καπνού για να επαληθεύσετε ότι ο συναγερμός και οι ενδείξεις LED λειτουργούν σωστά.
* Καθαρίζετε τον ανιχνευτή καπνού τουλάχιστον μία φορά κάθε 6 μήνες.
  * Αφαιρέστε απαλά με ηλεκτρική σκούπα τη βρωμιά/σκόνη/ξένα σωματίδια που έχουν συσσωρευτεί στην κάψουλα και στις σχισμές ανίχνευσης καπνού.
  * Καθαρίστε το περίβλημα σκουπίζοντάς το καλά με ένα νωπό πανί και στεγνώστε το. Μην αφήσετε νερό να μπει μέσα στη συσκευή. &#x20;
  * Μην χρησιμοποιείτε ποτέ καθαριστικά, απορρυπαντικά ή διαλυτικά στη συσκευή.
* Αποφύγετε το ψέκασμα αρωματικού χώρου, λακ μαλλιών ή άλλων αερολυμάτων κοντά στον ανιχνευτή καπνού.
* Μην βάφετε ούτε τροποποιείτε τον ανιχνευτή υπό οποιεσδήποτε συνθήκες.

## Λήξη

Ο ανιχνευτής καπνού έχει μέγιστη διάρκεια ζωής **10 χρόνια** από την ημερομηνία εγκατάστασης. Πρέπει να αντικαταστήσετε αμέσως τον ανιχνευτή μετά από 10 χρόνια λειτουργίας.

Συνιστάται να γράψετε την ημερομηνία «Αντικαταστήστε μέχρι» (10 χρόνια από την ημερομηνία εγκατάστασης) στο πίσω μέρος του ανιχνευτή πριν από την εγκατάσταση.

## Εγκατάσταση

### Οδηγίες Εγκατάστασης Ανίχνευσης Καπνού

<figure><img src="https://content.gitbook.com/content/ZJzpNocHhYVmD43GZobR/blobs/O0RutTRlW67AqZ6YzmC7/Unknown%20image" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Συνιστάται η θέση εγκατάστασης να βρίσκεται στην κεντρική περιοχή του ταβανιού.

**ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΟΝΤΑΙ:**

* Η Κουζίνα – Ο καπνός από το μαγείρεμα μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητο συναγερμό.
* Κοντά σε ανεμιστήρα εξαερισμού, φθοριό λαμπτήρα ή εξοπλισμό κλιματισμού – ρεύματα αέρα από αυτούς μπορεί να επηρεάσουν την ευαισθησία της συσκευής.
* Κοντά σε δοκούς οροφής ή πάνω από ντουλάπι – στάσιμη ατμόσφαιρα σε αυτές τις περιοχές μπορεί να επηρεάσει την ευαισθησία της συσκευής.
* Στην κορυφή μιας οροφής τύπου «A».
* Σε ή κοντά σε περιοχές που προσελκύουν έντομα, όπως κάδοι απορριμμάτων, φυτά ή υγρές περιοχές, καθώς τα έντομα μπορεί να παρεμποδίσουν τη λειτουργία του ανιχνευτή ή να προκαλέσουν ψευδείς συναγερμούς.

### Οδηγίες Εγκατάστασης Ανίχνευσης IR (Μόνο SD-32-HM/-HM-SC/-HME-SC)

* **Συνιστάται να εγκαταστήσετε τον ανιχνευτή καπνού στις ακόλουθες θέσεις.**
  * Σε περιοχή ταβανιού με πλήρη οπτική κάλυψη της εμβέλειας ανίχνευσής του χωρίς εμπόδια από συσκευές και έπιπλα.
  * Κοντά στην είσοδο ενός δωματίου ή σπιτιού για να παρακολουθείτε τη δραστηριότητα εισόδου.
* **Περιορισμοί**
  * Μην εκθέτετε τον ανιχνευτή καπνού σε άμεσο ηλιακό φως.
  * Αποφύγετε την εγκατάσταση του ανιχνευτή σε περιοχές όπου μηχανές όπως κλιματιστικά ή θερμαντικά ενδέχεται να προκαλέσουν ταχεία αλλαγή της θερμοκρασίας στην περιοχή ανίχνευσης.
  * Αποφύγετε μεγάλα εμπόδια στην περιοχή ανίχνευσης.
  * Μην στοχεύετε απευθείας σε πηγές θερμότητας, π.χ. φωτιές ή λέβητες, και όχι πάνω από σώματα καλοριφέρ.
  * Αποφύγετε κινούμενα αντικείμενα, π.χ. κουρτίνες, τοιχοκολλήσεις κ.λπ., στην περιοχή ανίχνευσης.
* Πατήστε το κουμπί δοκιμής για να εισέλθετε στη Λειτουργία Δοκιμής. Περιηγηθείτε στην προστατευόμενη περιοχή παρατηρώντας πότε ανάβει το LED και ελέγξτε ότι η κάλυψη ανίχνευσης είναι επαρκής.
* Όταν επιβεβαιωθεί ότι η κάλυψη ανίχνευσης είναι ικανοποιητική, η εγκατάσταση έχει πλέον ολοκληρωθεί.

### Τοποθέτηση του ανιχνευτή καπνού

* Παρέχεται ένα φύλλο στήριξης για να βοηθήσει τους χρήστες να εγκαταστήσουν σωστά τον ανιχνευτή καπνού.
* Το φύλλο στήριξης έχει διατρητό σχέδιο για τις οπές στερέωσης και μπορεί να αφαιρεθεί εύκολα από την επιφάνεια εγκατάστασης μετά την τοποθέτηση.

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να τοποθετήσετε τον ανιχνευτή καπνού:

**Βήμα 1 – Χρήση Φύλλου Στήριξης:** Τοποθετήστε το φύλλο στήριξης στην επιφάνεια που θα γίνει η τοποθέτηση· χρησιμοποιήστε τις οπές στερέωσης στο φύλλο για να κάνειτe τέσσερις οπές στερέωσης στην επιφάνεια.

**Βήμα 2 – Εισαγωγή Βύσματα Τοίχου:** Τοποθετήστε τα βύσματα τοίχου. Βεβαιωθείτε ότι τα βύσματα είναι σε επίπεδο με την επιφάνεια στερέωσης.

**Βήμα 3 – Στοίχιση Βάσης Στήριξης:** Στοίχισε με ακρίβεια τις τέσσερις οπές στερέωσης της βάσης στήριξης με αυτές του φύλλου στήριξης και βιδώστε τη βάση στήριξης πάνω στα βύσματα τοίχου.

Για ευκολότερη στοίχιση, εντοπίστε πρώτα τις δύο οπές στερέωσης που απέχουν περισσότερο από την εσωτερική ακτίνα και στοίχισε αυτές πρώτα· οι υπόλοιπες θα ακολουθήσουν φυσικά.

<figure><img src="https://content.gitbook.com/content/ZJzpNocHhYVmD43GZobR/blobs/hvEpkfn7l0U6ps9E2DR3/Unknown%20image" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure>

<figure><img src="https://content.gitbook.com/content/ZJzpNocHhYVmD43GZobR/blobs/fCvYlqhJOWgDuip9R74D/Unknown%20image" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Βήμα 4 – Τοποθέτηση Ανιχνευτή: Ο ανιχνευτής θερμότητας έχει 4 άγκιστρα στο πίσω κάλυμμα του. Τοποθετήστε τον ανιχνευτή θερμότητας και προσαρμόστε τον στις τέσσερις εγκοπές της βάσης στήριξης χρησιμοποιώντας τα άγκιστρα (ΕΙΚ. 1).

<figure><img src="https://content.gitbook.com/content/ZJzpNocHhYVmD43GZobR/blobs/zFerNfNxGFJwIf1C7RC0/Unknown%20image" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<figure><img src="https://content.gitbook.com/content/ZJzpNocHhYVmD43GZobR/blobs/R1PKTbRCLJcBpbOk9E3C/Unknown%20image" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Βήμα 5: Περιστρέψτε τον ανιχνευτή καπνού δεξιόστροφα για να τον κλειδώσετε στη θέση του (ΕΙΚ. 2).

Βήμα 6: Η εγκατάσταση έχει πλέον ολοκληρωθεί (ΕΙΚ. 3). Μπορείτε να αφαιρέσετε το φύλλο στήριξης.

<figure><img src="https://content.gitbook.com/content/ZJzpNocHhYVmD43GZobR/blobs/8rSvPuBgYV0hpupapMeR/Unknown%20image" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

* Για μοντέλα με ενσωματωμένη ανίχνευση IR **(SD-32-HM/-HM-SC/-HME-SC)**, ο ανιχνευτής IR έχει μεγαλύτερη κάλυψη προς την πλευρά όπου βρίσκεται ο φακός IR παρά στην άλλη πλευρά. Ανατρέξτε στο παρακάτω διάγραμμα για την κάλυψη ανίχνευσης όταν τοποθετείται σε ύψος 3 μέτρων. Η κάλυψη ανίχνευσης ποικίλει ανάλογα με το ύψος τοποθέτησης.
* Όταν τοποθετείται στην οροφή, ο PIR έχει καλύτερη απόδοση ανίχνευσης έναντι οριζόντιας κίνησης (το δεξί διάγραμμα παρακάτω).

![](https://content.gitbook.com/content/ZJzpNocHhYVmD43GZobR/blobs/1TY36HGNSir0g1c2W239/Unknown%20image) ![](https://content.gitbook.com/content/ZJzpNocHhYVmD43GZobR/blobs/5xxJ5KnxRjRvCTXmwm2U/Unknown%20image)
