# VESTA-452

CO-15

## Ανιχνευτής μονοξειδίου του άνθρακα μέσω ραδιοφώνου VESTA

<figure><img src="https://441704832-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FGGN8uj71ORcBme44b0U4%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=c1942303-173b-4a98-acbd-99898960c841" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

## Αναγνώριση Εξαρτημάτων&#x20;

<figure><img src="https://441704832-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FqhsJ5Uu30odJXfjK2diD%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=be9d9b21-76e6-4545-a7e9-a7714c741c0d" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

1. **Τριπλό LED χρώματος (Πράσινο / Κόκκινο / Κίτρινο)**

**Πράσινο LED**

* Όταν η τροφοδοσία είναι ΕΝΕΡΓΗ, το πράσινο LED θα αναβοσβήνει μία φορά κάθε 45 δευτερόλεπτα.

**Κόκκινο LED**

* Ενώ ο ανιχνευτής μονοξειδίου του άνθρακα μεταδίδει σήμα, το κόκκινο LED θα αναβοσβήνει
* Όταν το μονοξείδιο του άνθρακα προκαλεί συναγερμό, το κόκκινο LED θα αναβοσβήνει γρήγορα.
* Όταν οι μπαταρίες έχουν εξαντληθεί, το κόκκινο και το κίτρινο LED θα αναβοσβήνουν κάθε 4 δευτερόλεπτα.

**Κίτρινο LED**

* Όταν η τάση της μπαταρίας είναι χαμηλή, το κίτρινο LED θα αναβοσβήνει μία φορά μαζί με ένα beep κάθε 45 δευτερόλεπτα.&#x20;
* Όταν ο ανιχνευτής παρουσιάζει βλάβη, το κίτρινο LED θα αναβοσβήνει δύο φορές μαζί με δύο beeps κάθε λεπτό.
* Όταν ο ανιχνευτής έχει χρησιμοποιηθεί για 10 χρόνια, το κίτρινο LED θα αρχίσει να αναβοσβήνει 3 φορές μαζί με 3 beeps κάθε λεπτό για να υποδείξει το Τέλος Ζωής.
* Όταν οι μπαταρίες έχουν εξαντληθεί, το κόκκινο και το κίτρινο LED θα αναβοσβήνουν κάθε 4 δευτερόλεπτα.

2. **Κουμπί Εκμάθησης/Δοκιμής**

* Πατήστε το κουμπί για:

&#x20;      Μετάδοση σήματος εκμάθησης/δοκιμής για εκμάθηση συσκευής ή έλεγχο εμβέλειας ραδιοφώνου.

&#x20;      Σίγαση του συναγερμού προσωρινά μετά από ενεργοποίηση του συναγερμού.

3. **Κάλυμμα χώρου για μπαταρίες**

* Ο ανιχνευτής μονοξειδίου του άνθρακα έχει μηχανισμό ασφαλείας που εμποδίζει το κλείσιμο του καλύμματος χωρίς πρώτα να τοποθετηθούν οι μπαταρίες. Πιέστε προς τα κάτω την ελάστρο και εισάγετε τρεις μπαταρίες στο διαμέρισμα.

4. **Οπή στήριξης**
5. Βάση τοποθέτησης

## Μπαταρία

* Χρησιμοποιούνται τρεις αλκαλικές μπαταρίες AA 1,5 V για την τροφοδοσία. Ο ανιχνευτής μονοξειδίου του άνθρακα έχει μηχανισμό ασφαλείας που εμποδίζει το κλείσιμο του καλύμματος χωρίς πρώτα να τοποθετηθούν οι μπαταρίες. Πιέστε προς τα κάτω την ελάστρο και εισάγετε τρεις μπαταρίες στο διαμέρισμα.
* Όταν ο ανιχνευτής μονοξειδίου του άνθρακα ανιχνεύσει χαμηλή τάση μπαταρίας, θα μεταδίδεται σήμα χαμηλής μπαταρίας μαζί με τις κανονικές μεταδόσεις σήματος. Το κίτρινο LED θα αναβοσβήνει και ο ανιχνευτής θα εκπέμπει ένα beep κάθε 45 δευτερόλεπτα.
* Όταν οι μπαταρίες έχουν εξαντληθεί, το κόκκινο και το κίτρινο LED θα αναβοσβήνουν κάθε 4 δευτερόλεπτα.&#x20;

## Επιτήρηση

Ο ανιχνευτής μονοξειδίου του άνθρακα επιτηρείται με την αποστολή περιοδικού σήματος επίβλεψης στον πίνακα ελέγχου. Όταν ο πίνακας ελέγχου δεν λάβει σήμα επίβλεψης από τον ανιχνευτή εντός της προπρογραμματισμένης περιόδου, ο πίνακας θα δείξει βλάβη.

## Ανίχνευση μονοξειδίου του άνθρακα

* Ο συναγερμός θα ενεργοποιηθεί μετά την ανίχνευση συγκέντρωσης CO σύμφωνα με το μήκος χρόνου στον παρακάτω πίνακα:

<figure><img src="https://441704832-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FL5a0X4M6YLI8nwrO3zFm%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=f29c1248-9bf2-4f7a-be00-97463d6850a3" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

* Μόλις ενεργοποιηθεί ο συναγερμός, ο ανιχνευτής μονοξειδίου του άνθρακα θα μεταδώσει σήμα συναγερμού και θα ενεργοποιήσει τον βομβητή του για να προκαλέσει συναγερμό. Το κόκκινο LED θα αρχίσει να αναβοσβήνει γρήγορα.
* Μετά την ενεργοποίηση του συναγερμού, ο ανιχνευτής θα συνεχίσει να ηχεί και να επαναμεταδίδει σήμα συναγερμού κάθε 10 λεπτά μέχρι η συγκέντρωση CO να μειωθεί κάτω από 30 ppm. Όταν η συγκέντρωση πέσει κάτω από 30 ppm, ο ανιχνευτής μονοξειδίου του άνθρακα θα σταματήσει να ηχεί και θα μεταδώσει σήμα αποκατάστασης.

## Σίγαση Συναγερμού

* Όταν ο συναγερμός ηχεί, το πάτημα του κουμπιού Δοκιμής θα θέσει τον ανιχνευτή σε λειτουργία Σίγασης Συναγερμού για να σιγάσει τον συναγερμό για 9 λεπτά. Ο βομβητής θα σταματήσει να ηχεί μόνο αφού ο συναγερμός έχει ενεργοποιηθεί για τουλάχιστον 1 λεπτό. Εάν το κουμπί πατηθεί πριν συμπληρωθεί 1 λεπτό από την ενεργοποίηση του συναγερμού, ο ανιχνευτής θα περιμένει μέχρι να φτάσει ο χρόνος συναγερμού το 1 λεπτό πριν τον σιγάσει.
* Κατά τη διάρκεια της 9λεπτης περιόδου σίγασης, το κόκκινο LED θα συνεχίσει να αναβοσβήνει γρήγορα. Ο ανιχνευτής θα συνεχίσει να παρακολουθεί τη συγκέντρωση CO κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.
* Μετά το τέλος αυτής της 9λεπτης περιόδου σίγασης, εάν η συγκέντρωση μονοξειδίου του άνθρακα εξακολουθεί να είναι πάνω από το καθορισμένο όριο, ο ανιχνευτής θα ηχήσει ξανά τον προειδοποιητικό συναγερμό. Εάν όχι, επιστρέφει σε κανονική λειτουργία και μεταδίδει σήμα αποκατάστασης.
* Σημείωση: Εάν ο συναγερμός ενεργοποιηθεί από επίπεδο συγκέντρωσης CO πάνω από 300 ppm, ο συναγερμός δεν μπορεί να σιγαθεί.

## Αυτοδιαγνώσεις

Ο ανιχνευτής μονοξειδίου του άνθρακα θα εκτελεί αυτοδιαγνώσεις κάθε 12 ώρες. Ο χρήστης μπορεί επίσης να πατήσει και να κρατήσει το κουμπί δοκιμής για 10 δευτερόλεπτα για να εκτελέσει αυτοδιαγνώσεις. Εάν ανιχνευθεί οποιαδήποτε βλάβη, ο ανιχνευτής θα μεταδώσει σήμα στον πίνακα ελέγχου και το κίτρινο LED θα αναβοσβήνει δύο φορές μαζί με δύο beeps κάθε λεπτό. Οι ακόλουθες τρεις συνθήκες του αισθητήρα μονοξειδίου του άνθρακα μπορούν να ανιχνευθούν μέσω αυτοδιαγνωστικών.

<figure><img src="https://441704832-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2F5D4UysDwerkSUUezbf7B%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=880a7493-b92c-4e67-b065-74816b5aa955" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

## Εκμάθηση

Δοκιμάστε την εμβέλεια σήματος του ανιχνευτή μονοξειδίου του άνθρακα χρησιμοποιώντας τη λειτουργία Βόλτας (Walk Test).

**Βήμα 1**  Θέστε τον πίνακα ελέγχου σε λειτουργία Walk Test. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του πίνακα για λεπτομέρειες.

**Βήμα 2** Πατήστε το κουμπί Learn/Test για να μεταδώσετε ένα σήμα. Το κόκκινο LED θα αναβοσβήνει μία φορά με ένα beep. Εάν το κόκκινο LED δεν αναβοσβήνει και δεν ακούγεται beep, αυτό σημαίνει ότι ο ανιχνευτής είναι εκτός λειτουργίας ή οι μπαταρίες έχουν εξαντληθεί.

**Βήμα 3** Εάν ο πίνακας ελέγχου λάβει επιτυχώς το σήμα, θα εμφανίσει την ισχύ σήματος της συσκευής ανάλογα. Βγείτε από τη λειτουργία Walk Test για να ολοκληρωθεί η δοκιμή. Εάν το σήμα δεν ληφθεί, σημαίνει ότι ο πίνακας είναι εκτός εμβέλειας του ανιχνευτή μονοξειδίου του άνθρακα· μετατοπίστε τον ανιχνευτή και δοκιμάστε ξανά.

## Οδηγίες Εγκατάστασης

Συνιστάται να εγκαταστήσετε τον ανιχνευτή μονοξειδίου του άνθρακα στις παρακάτω θέσεις.

* Εγκαταστήστε τον ανιχνευτή μονοξειδίου του άνθρακα στα υπνοδωμάτιά σας για να προστατεύσετε την ασφάλειά σας.
* Για σπίτια με γκαράζ, τοποθετήστε επίσης κοντά στην εσωτερική πόρτα προς το γκαράζ και στο δωμάτιο πάνω από το γκαράζ για προστασία σε περίπτωση που ο κινητήρας του αυτοκινήτου δεν έχει σβήσει. Αποφύγετε την τοποθέτηση στις παρακάτω θέσεις:
* Μέσα στην κουζίνα και το γκαράζ – για να αποφευχθούν ψευδείς συναγερμοί.&#x20;
* Γωνία ή θέση με στάσιμη ατμόσφαιρα – για να αποφευχθούν ψευδείς συναγερμοί.
* Τζάκι – Διατηρήστε απόσταση τουλάχιστον 4,5 μέτρων για να αποφευχθεί ψευδής συναγερμός.

## Εγκατάσταση

(Συνιστάται να εγκαταστήσει το CO-15 ένα κατάλληλα εξειδικευμένο πρόσωπο).

Στο πακέτο παρέχεται βραχίονας στήριξης για την τοποθέτηση του ανιχνευτή μονοξειδίου του άνθρακα στον τοίχο.

**Βήμα 1** Τοποθετήστε τον ανιχνευτή στο επιθυμητό σημείο εγκατάστασης, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία Walk Test για να επιβεβαιώσετε ότι η ισχύς σήματος είναι ικανοποιητική.

**Βήμα 2** Χρησιμοποιήστε τον βραχίονα στήριξης ως πρότυπο για να σημαδέψετε τις δύο τρύπες στον τοίχο στο επιλεγμένο σημείο για την εγκατάσταση των βιδών.

**Βήμα 3** Βιδώστε τον βραχίονα στήριξης στον τοίχο σύμφωνα με τη σημειωμένη θέση. Εγκαταστήστε βύσματα τοίχου εάν είναι απαραίτητο.

**Βήμα 4** Κρεμάστε τον ανιχνευτή πάνω στον βραχίονα στήριξης. Η εγκατάσταση ολοκληρώθηκε.

## Διάρκεια ζωής αισθητήρα

* Ο ανιχνευτής μονοξειδίου του άνθρακα χρησιμοποιεί τον ενσωματωμένο του ηλεκτροχημικό αισθητήρα για την ανίχνευση μονοξειδίου του άνθρακα.
* Σε κανονική χρήση, ο ανιχνευτής μπορεί να λειτουργεί για περίοδο 10 ετών από την ημερομηνία θέσης σε λειτουργία από τον χρήστη. Η μονάδα θα αρχίσει να υποδεικνύει το τέλος ζωής με το να αναβοσβήνει το κίτρινο LED τρεις φορές και να εκπέμπει 3 beeps κάθε λεπτό. Αντικαταστήστε τον συναγερμό αμέσως.

## Συντήρηση

* Καθαρίζετε τακτικά το εμπρόσθιο κάλυμμα της συσκευής για να αποφύγετε σκόνη ή υπολείμματα που μπορεί να επηρεάσουν τη δειγματοληψία αέρα. Σκουπίστε την επιφάνεια με ένα πανί υγραμένο με καθαρό νερό κατά τον καθαρισμό, μην χρησιμοποιείτε καθαριστικά, απορρυπαντικά ή διαλύτες.
* Αποφύγετε τη χρήση αερολυμάτων κοντά στη συσκευή.
* Μην βάφετε τη συσκευή, η βαφή μπορεί να φράξει την οπή αερισμού του ανιχνευτή και να επηρεάσει την ικανότητά του να δειγματίζει αέρα.

## Προειδοποίηση

* Αποφύγετε τη σύγκρουση ή την πτώση του CO-15 που θα μπορούσε να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή.
* Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί για να προστατεύει τα άτομα από τις οξείες επιπτώσεις της έκθεσης στο μονοξείδιο του άνθρακα. Δεν θα προστατεύσει πλήρως άτομα με συγκεκριμένες ιατρικές παθήσεις. Εάν υπάρχει αμφιβολία, συμβουλευτείτε ιατρό.
* Σε περίπτωση συναγερμού, κρατήστε την αναπνοή σας για να αποφύγετε την εισπνοή μονοξειδίου του άνθρακα και ανοίξτε πόρτες/παράθυρα για να καθαρίσει ο αέρας, στη συνέχεια εγκαταλείψτε τους χώρους για λόγους ασφάλειας.
* Η έκθεση στο μονοξείδιο του άνθρακα μπορεί να προκαλέσει δηλητηρίαση από CO, με συμπτώματα όπως πονοκέφαλος, ζάλη, εμετός. Η εισπνοή μεγάλης ποσότητας CO μπορεί ακόμη να οδηγήσει σε σοβαρές καταστάσεις όπως επιτάχυνση του καρδιακού ρυθμού, απώλεια συνείδησης, αναπνευστική ανεπάρκεια και ακόμη θάνατο.
* Δεν πρέπει να τροποποιείτε τη συσκευή υπό οποιεσδήποτε συνθήκες.
* Η συσκευή πρέπει να εγκαθίσταται για κανονικό οικιακό περιβάλλον· δεν πρέπει να υποκαθιστάται/χρησιμοποιείται για άλλους σκοπούς όπως η συντήρηση συσκευών καύσης καυσίμου, λεβήτων, καμινάδων.
* Η θερμοκρασία λειτουργίας είναι -10°C έως 50°C, υγρασία λειτουργίας έως 85% μη συμπυκνούμενη.
