# VESTA-362

**SR-35-BUS**

## **Εσωτερική Σειρήνα BUS με Ενσύρματη Σύνδεση**

<figure><img src="https://441704832-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FCzNyzGPAZgrLm0JBDtVC%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=25f0e447-6d4e-4bfb-b63a-58c4f5b76a59" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Το SR-35-BUS είναι μια ενσύρματη εσωτερική σειρήνα που χρησιμοποιείται για ένδειξη συναγερμού του συστήματος. Όταν ληφθεί σήμα συναγερμού από τον Πίνακα Ελέγχου, η ενσύρματη εσωτερική σειρήνα ενεργοποιείται για να τραβήξει την προσοχή. Η συσκευή μπορεί επίσης να συνεργαστεί με τον Πίνακα Ελέγχου για την εκπομπή ήχων καθυστερήσεων εισόδου και εξόδου και επίσης να σας ειδοποιήσει για παραβίαση αντιχαρακτήρα.

## **Αναγνώριση των Μερών**

![](https://441704832-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FnePySXfDZRHR6TBPRdVe%2F1.jpeg?alt=media)

1. **Κουμπί Εκμάθησης**
2. **Διακόπτης γέφυρας τερματικού αντιστάτη**

Όταν η ενσύρματη εσωτερική σειρήνα είναι συνδεδεμένη ως η πιο απομακρυσμένη συσκευή BUS σε μια γραμμή BUS, παρακαλείστε να ρυθμίσετε το βραχυκυκλωτήρα τερματικού αντιστάτη της σειρήνας και τον βραχυκυκλωτήρα της πρώτης συσκευής BUS (συνήθως του υβριδικού πίνακα) σε ON ώστε να λειτουργήσουν ως τερματικοί αντιστάτες. Η ικανότητα επικοινωνίας της συνδεδεμένης γραμμής BUS θα ενισχυθεί.

**Γέφυρα On:** Η σύνδεση jumper εισάγεται, συνδέοντας τις δύο ακίδες.

**Βραχυκυκλωτήρας Off:** Η σύνδεση jumper αφαιρείται ή «**παρκαρισμένη**” σε έναν ακροδέκτη.

* Εάν το jumper είναι OFF, η ικανότητα επικοινωνίας είναι σε κανονικό επίπεδο.
* Εάν το jumper είναι ON, η ικανότητα επικοινωνίας ενισχύεται.

3. **Τερματικό BUS**
4. **Κάτω βιδωτό στερέωμα**
5. **Διακόπτης Tamper**

Ο διακόπτης αντιχαρακτήρα θα ενεργοποιηθεί όταν η σειρήνα αφαιρεθεί από τη βάση στήριξης.

6. **Περιοχή αποκόλλησης για καλωδίωση BUS**
7. **Βάση στερέωσης**

## **Τροφοδοτικό**

* Όταν το SR-35-BUS είναι ενσύρματα συνδεδεμένο σε υβριδικό πίνακα, τροφοδοσία 13,5V μπορεί να παρέχεται από τον υβριδικό πίνακα.

## **Επιτήρηση**

Η ενσύρματη εσωτερική σειρήνα θα μεταδίδει σήμα επιτήρησης κάθε 20-30 δευτερόλεπτα σε κανονική λειτουργία.

Εάν αυτό το σήμα δεν ληφθεί, ο Πίνακας Ελέγχου θα υποδείξει ότι η συγκεκριμένη σειρήνα αντιμετωπίζει πρόβλημα εκτός λειτουργίας.

## **Επισκόπηση Λειτουργιών**

* **Μνήμη Συναγερμού**

Εάν ενεργοποιήθηκε συναγερμός κατά την απουσία σας και το σύστημα δεν απενεργοποιήθηκε πριν από τη λήξη της διάρκειας συναγερμού, η ενσύρματη εσωτερική σειρήνα θα εκπέμψει σύντομο συναγερμό όταν το σύστημα απενεργοποιηθεί για να προειδοποιήσει τον χρήστη ότι είχε ενεργοποιηθεί συναγερμός ενώ αυτός απουσίαζε. Αυτό υποδηλώνει ότι ο εισβολέας μπορεί να βρίσκεται ακόμα εντός του χώρου.

* **Διάρκεια Συναγερμού**

Όταν ενεργοποιείται συναγερμός από τον Πίνακα Ελέγχου, ο Πίνακας θα ειδοποιήσει την ενσύρματη εσωτερική σειρήνα να ξεκινήσει τον συναγερμό σύμφωνα με τη διάρκεια συναγερμού του Πίνακα. Όταν λήξει η διάρκεια συναγερμού του Πίνακα, ο Πίνακας θα ειδοποιήσει τη συσκευή να σταματήσει τον συναγερμό.

Εάν η ενσύρματη εσωτερική σειρήνα δεν λάβει το σήμα από τον Πίνακα Ελέγχου για να σταματήσει τον συναγερμό, θα χτυπάει για μέγιστο 15 λεπτά και στη συνέχεια θα σταματήσει.

Για παράδειγμα:

* Εάν η διάρκεια συναγερμού του Πίνακα είναι ρυθμισμένη σε περισσότερο από 15 λεπτά, μετά την ενεργοποίηση συναγερμού, αντί να περιμένει τη λήξη της διάρκειας του πίνακα, ο συναγερμός θα σταματήσει μετά από 15 λεπτά.
* Εάν ο Πίνακας βρίσκεται σε κατάσταση απενεργοποίησης (disarmed) και ενεργοποιηθεί ο διακόπτης αντιχαρακτήρα της σειρήνας, η ενσύρματη εσωτερική σειρήνα δεν θα ενεργοποιήσει τον συναγερμό καθώς ο Πίνακας είναι σε κατάσταση απενεργοποίησης και θα ενεργοποιήσει τον συναγερμό για 15 λεπτά λόγω ενεργοποίησης του αντιχαρακτήρα.
* **Tamper Σειρήνας**

Η ενσύρματη εσωτερική σειρήνα προστατεύεται έναντι οποιωνδήποτε απόπειρων ανοίγματος του καλύμματος ή αποκόλλησης της συσκευής από την επιφάνεια στερέωσής της.

Εάν η συσκευή ανιχνεύσει κατάσταση αντιχαρακτήρα, θα ενεργοποιήσει τη σειρήνα για την προγραμματισμένη διάρκεια συναγερμού. Ένα σήμα αντιχαρακτήρα θα σταλεί στον Πίνακα Ελέγχου μαζί με τις τακτικές μεταδόσεις σήματος για να εμφανίσει ο Πίνακας την κατάσταση ανάλογα. Εάν η κατάσταση αντιχαρακτήρα συνεχιστεί, η συσκευή θα εκπέμψει μια σειρά από πέντε μπιπ για να υποδείξει βλάβη είτε κάθε φορά που το σύστημα οπλίζεται είτε όταν ο αντιχαρακτήρας είναι ενεργοποιημένος.

* **Ένδειξη Κατάστασης Ήχου**

Κατά την οπλίση/αφοπλίση του συστήματος, χρησιμοποιούνται διαφορετικές μέθοδοι για να διακριθούν διάφορες καταστάσεις για τον χρήστη, όπως αναφέρεται στον πίνακα παρακάτω.

<figure><img src="https://441704832-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FwfusdlqbUwkYH7JIhllN%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=05a3d788-5ee9-4ec6-9df2-492d2ae618ab" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

{% hint style="danger" %}
**Προσοχή**

* Η καλωδίωση της ενσύρματης εσωτερικής σειρήνας πρέπει να γίνεται μόνο από πιστοποιημένους τεχνικούς με κατάλληλες γνώσεις και εκπαίδευση σε ηλεκτρικό εξοπλισμό.
* Πριν από την εγκατάσταση ή οποιαδήποτε εργασία συντήρησης, βεβαιωθείτε ότι η τροφοδοσία έχει αποσυνδεθεί
  {% endhint %}

## **Καλωδίωση σειρήνας**

* Πριν συνδέσετε την ενσύρματη εσωτερική σειρήνα στο bus του συστήματος, απενεργοποιήστε την τροφοδοσία.
* Για να βοηθήσετε στις συνδέσεις καλωδίων, τα τερματικά μπλοκ σε κάθε μονάδα συστήματος BUS είναι χρωματικά κωδικοποιημένα.

![](https://441704832-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2F0COktj2vD1h2kmJDC0U1%2F14.jpeg?alt=media)

* Πολλαπλές συσκευές BUS μπορούν να συνδεθούν σε σειρά στον Υβριδικό Πίνακα. Για βέλτιστη επικοινωνία των συνδεδεμένων συσκευών της γραμμής BUS, βεβαιωθείτε ότι οι διακόπτες jumper των τερματικών αντιστάσεων της πρώτης (συνήθως του Υβριδικού Πίνακα) και της πιο απομακρυσμένης συσκευής BUS σε μια γραμμή BUS έχουν ρυθμιστεί σε ON ώστε να λειτουργούν ως τερματικοί αντιστάτες. Φροντίστε να ενεργοποιήσετε μόνο αυτούς τους 2 διακόπτες jumper και μην ρυθμίζετε τους διακόπτες jumper σε ON για οποιεσδήποτε άλλες συσκευές BUS ενδιάμεσα.

{% hint style="warning" %}
Σημείωση:

* Ο αποσπώμενος σχεδιασμός των τερματικών μπλοκ BUS βελτιώνει την αποδοτικότητα εγκατάστασης. Πριν από την καλωδίωση, μπορείτε να αφαιρέσετε τα τερματικά μπλοκ από την πλακέτα PCB για ευκολία στη χρήση και να τα επανατοποθετήσετε μετά την καλωδίωση.

* Μετά την αποσύνδεση του τερματικού, κατά την επανατοποθέτηση του τερματικού στην πλακέτα, βεβαιωθείτε ότι το εγκαθιστάτε στην ίδια κατεύθυνση για να αποφύγετε πιθανούς κινδύνους.
  {% endhint %}

* Λανθασμένες συνδέσεις θα έχουν ως αποτέλεσμα αποτυχία ή λανθασμένη λειτουργία. Ελέγξτε την καλωδίωση και διασφαλίστε τις σωστές συνδέσεις πριν εφαρμόσετε ρεύμα.

![](https://441704832-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FbPPSd1g6oeD8ISV03ldD%2F16.png?alt=media)

## **Εκμάθηση**

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να κατοχυρώσετε (learn) την ενσύρματη εσωτερική σειρήνα στον υβριδικό πίνακα.

Βήμα 1. Συνδέστε τη συσκευή στον Πίνακα. Στη συνέχεια, ενεργοποιήστε τον Πίνακα.

Βήμα 2. Στην ιστοσελίδα του Πίνακα, κάντε κλικ “**Εκμάθηση**” για να εισέλθετε στη σελίδα εκμάθησης.

Βήμα 3. Κάντε κλικ “**Έναρξη**” για να εισέλθετε σε λειτουργία εκμάθησης.

Βήμα 4. Κάντε κλικ “**Προσθήκη**” για να συμπεριλάβετε τη συσκευή στον Πίνακα.

Βήμα 5. Εάν η συσκευή έχει καταχωρηθεί επιτυχώς στον Πίνακα, θα εμφανιστεί στην ενότητα «Καταχωρημένη Συσκευή».

## **Αναγνώριση**

Το “**Αναγνώριση**” λειτουργία χρησιμοποιείται για να τοποθετήσει μια συγκεκριμένη συσκευή BUS στο ενσύρματο σύστημα BUS. Αυτή η λειτουργία είναι χρήσιμη για να διακρίνει ποια συσκευή είναι ποια, ειδικά σε μια μεγάλη εγκατάσταση όπου περιλαμβάνονται πολλές συσκευές BUS.

Για να εντοπίσετε την ενσύρματη εσωτερική σειρήνα στο σύστημα BUS:

**Βήμα 1.** Στη σελίδα του υβριδικού πίνακα, κάντε κλικ στο “Identify” στη λίστα συσκευών μετά την καταχώρηση της στήλης της σειρήνας.

**Βήμα 2.** Εάν το SR-35-BUS λάβει το σήμα από τον υβριδικό πίνακα, η σελίδα θα εμφανίσει μήνυμα επιτυχίας και η ενσύρματη εσωτερική σειρήνα θα εκπέμψει 10 μπιπ για να δείξει στον χρήστη πού βρίσκεται.

{% hint style="warning" %}
Σημείωση:

Εάν στη σελίδα εμφανιστεί μήνυμα χρονικού ορίου (timeout), αυτό σημαίνει ότι η ενσύρματη εσωτερική σειρήνα δεν έλαβε το σήμα από τον πίνακα. Ελέγξτε εάν το SR-35-BUS είναι σωστά συνδεδεμένο με τον πίνακα εντός της κατάλληλης απόστασης καλωδίωσης.
{% endhint %}

## **Δοκιμή Περιπάτου**

* Για να βεβαιωθείτε ότι η ενσύρματη εσωτερική σειρήνα μπορεί να επικοινωνήσει με τον πίνακα μετά την εγγραφή της, τοποθετήστε τον Πίνακα Ελέγχου σε λειτουργία Walk Test και πατήστε το κουμπί εκμάθησης (learn) στο SR-35-BUS για να μεταδώσει δοκιμαστικό σήμα στον Πίνακα Ελέγχου.
* Όταν ο πίνακας λάβει το δοκιμαστικό σήμα, θα εκπέμψει ένα μπιπ και θα εμφανίσει τις πληροφορίες της σειρήνας αντίστοιχα στην κορυφή της λίστας συσκευών.

{% hint style="warning" %}
Σημείωση:

Εάν δεν υπάρχει ανταπόκριση από τον πίνακα μετά το πάτημα του κουμπιού εκμάθησης, αυτό σημαίνει ότι ο πίνακας δεν έλαβε το δοκιμαστικό σήμα από τη συσκευή. Ελέγξτε εάν το SR-35-BUS είναι σωστά συνδεδεμένο με τον πίνακα εντός της κατάλληλης απόστασης καλωδίωσης.
{% endhint %}

## **Εγκατάσταση**

Βήμα 1. Βρείτε το σημείο όπου θα τοποθετηθεί η ενσύρματη εσωτερική σειρήνα.

Βήμα 2. Χρησιμοποιήστε τη βάση στήριξης ως πρότυπο για να τρυπήσετε 3 τρύπες στον τοίχο για βύσματα.

Βήμα 3. Πιέστε τις φις και βιδώστε τη βάση στερέωσης στον τοίχο με 3 βίδες.

Βήμα 4. Κρεμάστε τη σειρήνα στη βάση στερέωσης και κατόπιν πιέστε προς τα κάτω μέχρι να ακούσετε ένα κλικ.

{% hint style="warning" %}
Σημείωση:

* Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι σωστά κρεμασμένη στη βάση στερέωσης, ώστε ο διακόπτης αντιχαρακτήρα να πιέζεται πλήρως.
  {% endhint %}

Βήμα 5. Ελέγξτε εάν η εγκατάσταση είναι επιτυχής δοκιμάζοντας από τον Πίνακα Ελέγχου με τη λειτουργία οπλισμού και αφοπλισμού.

Η επιτυχημένη οπλίση/αφοπλίση θα υποδειχθεί από τον πίνακα που παρέχεται παραπάνω στο **Ένδειξη Κατάστασης Ήχου** τμήμα.

{% hint style="warning" %}
Σημείωση:

Εάν παρατηρηθούν 5 σύντομα μπιπ κατά την οπλίση/αφοπλίση, αυτό σημαίνει ότι ο αντιχαρακτήρας δεν πιέζεται πλήρως. Ελέγξτε ώστε ο αντιχαρακτήρας να είναι σωστά ρυθμισμένος και δοκιμάστε ξανά από τον Πίνακα Ελέγχου.
{% endhint %}

Βήμα 6. Η εγκατάσταση έχει τώρα ολοκληρωθεί.
