# VESTA-360

**DCSV-29-BUS**

## **Ενσύρματος Επαφή Πόρτας / Αισθητήρας Κρούσης BUS**&#x20;

<figure><img src="https://441704832-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FmS03g95mw7aqhM6yAo4X%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=c558e006-3dce-4c5d-a31b-7e7f43631023" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Το DCSV-29-BUS είναι ένας ενσύρματος αισθητήρας επαφής πόρτας / κρούσης που μπορεί να στείλει ενσύρματα σήματα μέσω BUS στον Πίνακα Ελέγχου όταν ανιχνεύσει άνοιγμα πόρτας/παραθύρου ή θραύση υαλοπινάκων και ανίχνευση κρούσης.

Ο σχεδιασμός του ενσύρματου αισθητήρα επαφής πόρτας / κρούσης αποτελείται από ένα κάλυμμα και μια βάση. Το κάλυμμα περιέχει όλη την ηλεκτρονική και η βάση παρέχει μέσο στερέωσης της συσκευής. Ένας ενσωματωμένος διακόπτης tamper στην πλακέτα παρέχει προστασία κατά του μη εξουσιοδοτημένου ανοίγματος και/ή αφαίρεσης της συσκευής.

## **Αναγνώριση Εξαρτημάτων**

![](https://441704832-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FAXORrLNyppusZxgBUdlv%2F0.png?alt=media)

1. **Ενδεικτική LED / Κουμπί Δοκιμής**

\- Πατήστε το κουμπί μία φορά για είσοδο σε λειτουργία δοκιμής για 3 λεπτά.

2. **Βίδα Στερέωσης Καλύμματος**
3. **Διακόπτης Τζαμπερ Αντίστασης Τερματικού**

Όταν ο αισθητήρας επαφής πόρτας / κρούσης είναι συνδεδεμένος ως η πιο απομακρυσμένη συσκευή BUS σε μια γραμμή BUS, παρακαλώ ρυθμίστε τον βραχυκυκλωτήρα τερματικής αντίστασης του αισθητήρα και τον διακόπτη βραχυκυκλωτήρα της πρώτης συσκευής BUS (συνήθως του υβριδικού πίνακα) σε ON ώστε να χρησιμεύσουν ως τερματικές αντιστάσεις. Αυτό θα βελτιώσει την ικανότητα επικοινωνίας της συνδεδεμένης γραμμής BUS.

**Jumper Ενεργός:** Ο σύνδεσμος βραχυκυκλωτήρα έχει τοποθετηθεί, συνδέοντας τις δύο ακίδες.

**Jumper Απενεργοποιημένος:** Ο σύνδεσμος βραχυκυκλωτήρα έχει αφαιρεθεί ή «παρκαριστεί» σε μια ακίδα.

* Εάν ο βραχυκυκλωτήρας είναι ON, η ικανότητα επικοινωνίας βελτιώνεται.
* Εάν ο βραχυκυκλωτήρας είναι OFF, η ικανότητα επικοινωνίας βρίσκεται σε κανονικό επίπεδο.

4. **Τερματικό BUS**
5. **Διακόπτης Ανίχνευσης Παρεμβολής (Tamper)**
   * Παρέχει προστασία tamper κατά του μη εξουσιοδοτημένου ανοίγματος της συσκευής και/ή αφαίρεσης από την επιφάνεια τοποθέτησης.
6. **Διακόπτης βραχυκυκλωτήρα Reed**

**Jumper Ενεργός:** Ο σύνδεσμος βραχυκυκλωτήρα έχει τοποθετηθεί, συνδέοντας τις δύο ακίδες.

**Jumper Απενεργοποιημένος:** Ο σύνδεσμος βραχυκυκλωτήρα έχει αφαιρεθεί ή «παρκαριστεί» σε μια ακίδα.

* Βραχυκυκλωτήρας ON: Ο Reed διακόπτης είναι **ενεργοποιημένος**. Η συσκευή λειτουργεί ως επαφή πόρτας και ως αισθητήρας κρούσης (Εργοστασιακή Προεπιλογή).
* Βραχυκυκλωτήρας OFF: Ο Reed διακόπτης είναι **απενεργοποιημένη** και η συσκευή λειτουργεί μόνο ως αισθητήρας κρούσης.

7. **Οπές στερέωσης**
8. **Οπές καλωδίωσης**
9. **Μαγνήτης**
10. **Οπή βίδας μαγνήτη**
11. **Διαχωριστικό μαγνήτη**

## **Χαρακτηριστικά**

### ***Ενδεικτής LED***

* Σε Κανονική Λειτουργία, το LED δεν θα ανάψει όταν ενεργοποιηθεί η συσκευή.
* Όταν ενεργοποιείται ο διακόπτης tamper, το LED θα αναβοσβήνει μία φορά. Όταν η κατάσταση tamper συνεχίζεται, το LED θα αναβοσβήνει μία φορά κάθε φορά που ενεργοποιείται η συσκευή.
* Σε λειτουργία Δοκιμής, το LED θα αναβοσβήνει μία φορά κάθε φορά που ενεργοποιείται η συσκευή.
* Το LED δεν θα αναβοσβήνει εάν το tamper της συσκευής είναι κανονικό και η συσκευή δεν βρίσκεται σε λειτουργία δοκιμής.

### ***Ανίχνευση Ανοίγματος Πόρτας & Ανίχνευση Κρούσης***

Η συσκευή ενεργοποιείται από το άνοιγμα πόρτας/παραθύρου ή από ανίχνευση κρούσης που υπερβαίνει το όριο ανίχνευσης.

### ***Υλικά επιφάνειας εγκατάστασης***

Η συσκευή υποστηρίζει ανίχνευση κρούσης σε διάφορα υλικά συμπεριλαμβανομένου του γυαλιού, ξύλου, μετάλλου και σκυροδέματος. Μετά την εγκατάσταση, μπορείτε να επιλέξετε το υλικό της επιφάνειας εγκατάστασης στον Πίνακα Ελέγχου. Η προεπιλογή έχει οριστεί ως **Ξύλο**.

### ***Ευαισθησία***

* Η ευαισθησία που απαιτείται για την ενεργοποίηση του ενσύρματου αισθητήρα επαφής πόρτας / κρούσης καθορίζεται από τον Πίνακα Ελέγχου.
* Επιλέξιμα είναι τρία επίπεδα ευαισθησίας: **Χαμηλή**, **Μεσαία**, και **Υψηλή**. Η προεπιλογή έχει οριστεί ως **Μεσαία**.

### ***Τροφοδοσία***

* Όταν το DCSV-29-BUS είναι ενσύρματα συνδεδεμένο σε έναν Υβριδικό Πίνακα, η τροφοδοσία 13,5V μπορεί να παρέχεται από τον Υβριδικό Πίνακα.

### ***Προστασία από παραβίαση (Tamper)***

* Ο ενσύρματος αισθητήρας επαφής πόρτας / κρούσης προστατεύεται από διακόπτη tamper ο οποίος πιέζεται ενάντια στην επιφάνεια εγκατάστασης όταν ο αισθητήρας είναι τοποθετημένος. Κάθε φορά που ο αισθητήρας αφαιρείται από την επιφάνεια εγκατάστασης ή ανοίγει το κάλυμμά του, ο διακόπτης tamper θα ενεργοποιηθεί και η συσκευή θα στείλει σήμα tamper open για να υπενθυμίσει στον χρήστη την κατάσταση.
* Το σήμα tamper open θα μεταδοθεί μαζί με τη συνηθισμένη μετάδοση σήματος της συσκευής προς τον Πίνακα Ελέγχου. Η κατάσταση σφάλματος tamper θα εμφανίζεται στη ζώνη συσκευής DC και στη ζώνη συσκευής Αισθητήρα Κρούσης στον Πίνακα Ελέγχου.

### ***Επιτήρηση***

* Σε κανονική λειτουργία, ο ενσύρματος αισθητήρας επαφής πόρτας / κρούσης θα στέλνει ένα σήμα επιτήρησης στον Πίνακα Ελέγχου ξεχωριστά σε τυχαία διαστήματα 20-30 δευτερολέπτων.
* Εάν ο Πίνακας Ελέγχου δεν έχει λάβει το σήμα επιτήρησης από τον ενσύρματο αισθητήρα επαφής πόρτας / κρούσης για έναν προκαθορισμένο χρονικό διάστημα, ο Πίνακας Ελέγχου θα υποδείξει ότι ο συγκεκριμένος αισθητήρας αντιμετωπίζει πρόβλημα απώλειας σήματος.

### ***Λειτουργία Δοκιμής***

* Σε Κανονική Λειτουργία, πατήστε το Κουμπί Δοκιμής για να μεταδώσετε ένα δοκιμαστικό σήμα στον Πίνακα Ελέγχου. Ο ενσύρματος αισθητήρας επαφής πόρτας / κρούσης θα εισέλθει στη Λειτουργία Δοκιμής για 3 λεπτά.
* Σε Λειτουργία Δοκιμής, το LED θα αναβοσβήνει μία φορά κάθε φορά που ενεργοποιείται ο ενσύρματος αισθητήρας επαφής πόρτας / κρούσης.
* Κάθε επιπλέον πάτημα του Κουμπιού Δοκιμής θα επαναφέρει το χρόνο Λειτουργίας Δοκιμής σε 3 λεπτά.

{% hint style="danger" %}
***Προσοχή***

* Η καλωδίωση του αισθητήρα επαφής πόρτας / κρούσης πρέπει να γίνεται μόνο από πιστοποιημένους τεχνικούς με κατάλληλη γνώση και εκπαίδευση σε ηλεκτρικό εξοπλισμό.
* Πριν από την εγκατάσταση ή οποιαδήποτε εργασία συντήρησης, βεβαιωθείτε ότι η παροχή ρεύματος έχει αποσυνδεθεί
  {% endhint %}

## ***Καλωδίωση Επαφής Πόρτας / Αισθητήρα Κρούσης***

* Πριν συνδέσετε τον ενσύρματο αισθητήρα επαφής πόρτας/αίσθητήρα κρούσης στο BUS του συστήματος, παρακαλώ απενεργοποιήστε την τροφοδοσία.
* Για να βοηθήσετε με τις συνδέσεις καλωδίων, τα τερματικά μπλοκ σε κάθε μονάδα συστήματος BUS έχουν χρωματική κωδικοποίηση.

![](https://441704832-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2Fk2wwJ7QwMfA60knJFRBS%2F18.jpeg?alt=media)

* Πολλαπλές BUS συσκευές μπορούν να συνδεθούν κατά σειρά στον Υβριδικό Πίνακα. Για βέλτιστη επικοινωνία των συνδεδεμένων συσκευών της γραμμής BUS, βεβαιωθείτε ότι οι διακόπτες βραχυκυκλωτήρα τερματικής αντίστασης της πρώτης (συνήθως του Υβριδικού Πίνακα) και της πιο απομακρυσμένης συσκευής BUS σε μια γραμμή BUS είναι ρυθμισμένοι σε ON ώστε να χρησιμεύσουν ως τερματικές αντιστάσεις. Φροντίστε να ενεργοποιήσετε μόνο αυτούς τους 2 διακόπτες βραχυκυκλωτήρα που αναφέρθηκαν και μην ορίζετε τους διακόπτες βραχυκυκλωτήρα σε ON για οποιεσδήποτε άλλες συσκευές BUS ενδιάμεσα.

{% hint style="warning" %}
Σημείωση:

* Ο αποσπώμενος σχεδιασμός των τερματικών μπλοκ BUS βελτιώνει την αποδοτικότητα εγκατάστασης. Πριν την καλωδίωση, μπορείτε να αφαιρέσετε τα τερματικά μπλοκ από την πλακέτα PCB για ευκολία, και να τα επανατοποθετήσετε μετά την καλωδίωση.

* Μετά την απώλυνση του τερματικού, όταν επανεγκαθιστάτε το τερματικό στην πλακέτα, βεβαιωθείτε ότι το τοποθετείτε στην ίδια κατεύθυνση για να αποφευχθούν πιθανοί κίνδυνοι.
  {% endhint %}

* Λανθασμένες συνδέσεις θα οδηγήσουν σε βλάβη ή ακατάλληλη λειτουργία. Ελέγξτε την καλωδίωση και βεβαιώστε σωστές συνδέσεις πριν εφαρμόσετε ρεύμα.

![](https://441704832-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FC3t21bJV6pkGclmMZwAr%2F19.png?alt=media)

## ***Εκμάθηση***

Παρακαλώ ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να μάθετε τη συσκευή στον Υβριδικό Πίνακα.

Βήμα 1. Συνδέστε τη συσκευή στον Πίνακα. Στη συνέχεια, ενεργοποιήστε τον Πίνακα.

Βήμα 2. Στην ιστοσελίδα του Πίνακα, κάντε κλικ “**Εκμάθηση**” για να εισέλθετε στη σελίδα μάθησης.

Βήμα 3. Κάντε κλικ “**Έναρξη**” για να εισέλθετε σε λειτουργία εκμάθησης.

*Όταν μαθευτεί στον Πίνακα Ελέγχου, το DCSV-29-BUS θα αναγνωριστεί ως 2 ξεχωριστές συσκευές (Επαφή Πόρτας & Αισθητήρας Κρούσης) και θα καταλάβει 2 ζώνες στον Πίνακα.*

Βήμα 4. Κάντε κλικ “**Προσθήκη**” για να συμπεριλάβετε τη συσκευή στον Πίνακα.

Βήμα 5. Εάν η συσκευή έχει μαθευτεί επιτυχώς στον Πίνακα, θα εμφανιστεί στην ενότητα “Μαθημένες Συσκευές”.

## ***Ρύθμιση Υλικού & Επιπέδου Ευαισθησίας***

Βήμα 1. Επιλέξτε το υλικό και το επίπεδο ευαισθησίας από την ιστοσελίδα του Πίνακα Ελέγχου (σελίδα Ρυθμίσεων Αισθητήρα).

<figure><img src="https://441704832-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FRUzBFaEfOPO47Bk4OJmA%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=aefa6d84-13e0-48cd-b2db-0b1d8d9df976" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Βήμα 2. Όταν το DCSV-29-BUS λάβει την εντολή προγραμματισμού από τον Πίνακα, το LED θα απενεργοποιηθεί αρχικά, έπειτα θα φωτίσει πιο έντονα και μετά θα σβήσει. Οι ρυθμίσεις Υλικού & Επιπέδου Ευαισθησίας έχουν ολοκληρωθεί.

## ***Ταυτοποίηση***

Η λειτουργία**Εντοπισμός**Η λειτουργία ”εντοπισμού” χρησιμοποιείται για να εντοπιστεί μια συγκεκριμένη συσκευή BUS στο ενσύρματο σύστημα BUS. Αυτή η λειτουργία βοηθά στον διαχωρισμό του ποια συσκευή είναι ποια, ειδικά σε μια μεγάλη εγκατάσταση όπου περιλαμβάνονται πολλές συσκευές.

Για να εντοπίσετε το DCSV-29-BUS στο σύστημα BUS:

**Βήμα 1.** Στην ιστοσελίδα του Υβριδικού Πίνακα, κάντε κλικ “Identify” κάτω από τη λίστα συσκευών μετά την εγγραφή της συσκευής DCSV-29-BUS.

**Βήμα 2.** Εάν ο ενσύρματος αισθητήρας επαφής πόρτας / κρούσης λάβει το σήμα από τον Υβριδικό Πίνακα, η ιστοσελίδα θα εμφανίσει μήνυμα επιτυχίας και ο δείκτης LED του αισθητήρα θα αναβοσβήσει 10 φορές για να υποδείξει τη θέση του στον χρήστη.

{% hint style="warning" %}
Σημείωση:

* Εάν στην ιστοσελίδα εμφανιστεί μήνυμα χρονικού περιορισμού, σημαίνει ότι ο αισθητήρας δεν έλαβε το σήμα από τον Πίνακα. Ελέγξτε εάν το DCSV-29-BUS είναι σωστά συνδεδεμένο στον Πίνακα εντός κατάλληλης απόστασης καλωδίωσης.
  {% endhint %}

## ***Λειτουργία Περιπάτου (Walk Test)***

* Για να βεβαιωθείτε ότι ο ενσύρματος αισθητήρας επαφής πόρτας / κρούσης μπορεί να επικοινωνήσει με τον Πίνακα αφού μαθευτεί, θέστε τον Πίνακα Ελέγχου σε λειτουργία Walk Test και πατήστε το κουμπί Δοκιμής στο DCSV-29-BUS για να μεταδώσει ένα δοκιμαστικό σήμα στον Πίνακα Ελέγχου.
* Όταν ο Πίνακας λάβει το δοκιμαστικό σήμα, θα ηχήσει μία φορά και θα εμφανίσει τις πληροφορίες του ενσύρματου αισθητήρα επαφής πόρτας / κρούσης ανάλογα στην κορυφή της λίστας συσκευών.

{% hint style="warning" %}
Σημείωση:

Εάν δεν υπάρχει απόκριση από τον Πίνακα μετά το πάτημα του κουμπιού δοκιμής, σημαίνει ότι ο Πίνακας δεν έλαβε το δοκιμαστικό σήμα από τη συσκευή. Ελέγξτε αν το DCSV-29-BUS είναι σωστά συνδεδεμένο στον Πίνακα εντός της κατάλληλης απόστασης καλωδίωσης.
{% endhint %}

## **Εγκατάσταση**

### ***Τοποθέτηση του ενσύρματου αισθητήρα επαφής πόρτας / κρούσης***

**Τοποθέτηση ως επαφή πόρτας:**

* Η επαφή πόρτας πρέπει να εγκατασταθεί με την πλευρά που φέρει τις ραβδώσεις στραμμένη προς τον μαγνήτη.
* Η απόσταση μεταξύ της επαφής πόρτας και του μαγνήτη δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 15 mm όταν η πόρτα είναι κλειστή.
* Τοποθετήστε τη συσκευή όσο το δυνατόν ψηλότερα.

<figure><img src="https://441704832-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2Fj0G9KWaNaMdNPHRRAqef%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=6bd4a114-cf31-4f37-8803-4ab7a49927c9" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

**Τοποθέτηση ως αισθητήρας κρούσης:**

Ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα για πληροφορίες σχετικά με τη θέση εγκατάστασης και το πάχος διαφορετικών υλικών:

<figure><img src="https://441704832-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2Fz5ZYkrfPrEGdUuZmjz72%2F10.png?alt=media&#x26;token=6b594891-9072-404a-96f9-d152033dceea" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### ***Διαδικασία Στερέωσης***

1. Χρησιμοποιήστε τις 2 οπές στερέωσης στο πίσω κάλυμμα ως πρότυπο και τρυπήστε οπές στην επιφάνεια στην οποία θα τοποθετηθεί.
2. Εισάγετε τα παρεχόμενα βύσματα τοίχου όταν η συσκευή πρόκειται να τοποθετηθεί σε κάσες παραθύρων / τοίχο από σκυρόδεμα.
3. Βιδώστε τον ενσύρματο αισθητήρα επαφής πόρτας / κρούσης πάνω στα βύσματα τοίχου. (Συνιστάται η διάτρηση όταν γίνεται τοποθέτηση σε ατσάλι, ή μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το παρεχόμενο αυτοκόλλητο στη συσκευασία).
4. Τοποθετήστε τον μαγνήτη στην πόρτα χρησιμοποιώντας ένα μικρό κομμάτι διπλής όψεως αυτοκόλλητης ταινίας ή με τις παρεχόμενες βίδες.
5. Για να τοποθετήσετε τον μαγνήτη, χρησιμοποιήστε τις 2 οπές βίδας του μαγνήτη ως πρότυπο για την τοποθέτηση των οπών και τη διάτρηση.&#x20;

{% hint style="warning" %}
Σημείωση:

Ο μαγνήτης πρέπει να ευθυγραμμίζεται με την πλευρά του Αισθητήρα που έχει ραβδώσεις. Εάν απαιτείται, εφαρμόστε το διαχωριστικό μαγνήτη στο πίσω μέρος του μαγνήτη για καλύτερη ευθυγράμμιση με τις ραβδώσεις.
{% endhint %}

6. Βιδώστε τον μαγνήτη και εισάγετε τα δύο λευκά καπάκια στις οπές βιδών του μαγνήτη για αισθητική ολοκλήρωση.
7. Η εγκατάσταση έχει πλέον ολοκληρωθεί.
