# VESTA-285

MH4936

## Θερμοστάτης λέβητα με ενσωματωμένο Z-Wave

<figure><img src="https://441704832-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FdJPbVok8C06PuwjVaag0%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=fd33a7fa-e43d-4c8e-aaa0-5abba6f60be8" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

## Εισαγωγή

MCO Home MH4936. Θερμοστάτης λέβητα με ενσωματωμένο Z-WAVE. Μέτρηση εσωτερικής θερμοκρασίας και έλεγχος θέρμανσης λέβητα. Απομακρυσμένος έλεγχος μέσω Z-Wave Plus, ενσωματωμένος με πάνελ VESTA. Οθόνη LCD. Ρύθμιση θερμοκρασίας. Αφής κουμπιά για τοπικό έλεγχο. Σύγχρονος σχεδιασμός με ανθεκτικό γυαλί. Ταχεία σύνδεση ακροδεκτών για καλώδια. Αυτόματη οπίσθια φωτισμός με ανιχνευτή κίνησης (PIR). Συχνότητα Z-Wave Plus: 868,42 MHz Θερμοστάτης λέβητα με ενσωματωμένο z-wave.

### Κύρια Χαρακτηριστικά

* Θερμοστάτης λέβητα με ενσωματωμένο Z-WAVE
* Μέτρηση εσωτερικής θερμοκρασίας και έλεγχος θέρμανσης λέβητα
* Απομακρυσμένος έλεγχος μέσω Z-Wave Plus, ενσωματωμένος με πάνελ VESTA
* Οθόνη LCD
* Ρύθμιση θερμοκρασίας
* Αφής κουμπιά για τοπικό έλεγχο
* Σύγχρονος σχεδιασμός με ενισχυμένο γυαλί
* Ταχυσύνδετοι ακροδέκτες για καλώδια
* Αυτόματος οπίσθιος φωτισμός με ανιχνευτή κίνησης (PIR)
* Συχνότητα Z-Wave Plus: 868,42 MHz
* Τροφοδοσία: 24V AC / 24V DC, 4 μπαταρίες AA

  Εμβέλεια PIR 5 \~ 6 μέτρα με γωνία ανίχνευσης 100°
* Κατανάλωση σε αδράνεια: <2W
* Αντιστάσιμη φόρτιση: <1A
* NTC θερμίστορ

## Διάγραμμα καλωδίωσης

**ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ:** ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ 24 VAC (“C” ΚΑΛΩΔΙΟ)

<figure><img src="https://441704832-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FEHQjbPnJGVdwAeMZsAaT%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=986ae84e-657a-4612-b946-00de4e470f69" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<table><thead><tr><th width="118">Ακροδέκτης</th><th width="371">Περιγραφή ακροδέκτη</th></tr></thead><tbody><tr><td>C</td><td>Τροφοδοσία AC 24 V</td></tr><tr><td>RH</td><td></td></tr><tr><td>RC</td><td></td></tr><tr><td>WI</td><td>Is, στάδιο θέρμανσης</td></tr><tr><td>W2</td><td>2ο στάδιο θέρμανσης ή βοηθητική θέρμανση</td></tr><tr><td>G</td><td>Ανεμιστήρας</td></tr><tr><td>YI</td><td>Στάδιο συμπιεστή I</td></tr><tr><td>Y2</td><td>Στάδιο συμπιεστή 2</td></tr><tr><td>O/B</td><td>Αναστροφέας (Changeover)</td></tr><tr><td>K</td><td>Καλώδιο με modul 4-5T</td></tr><tr><td>EF</td><td>Κράτημένος ακροδέκτης</td></tr></tbody></table>

Σημείωση: Ένας wire saver λειτουργεί ως διαχωριστής για εφαρμογές που δεν περιλαμβάνουν 24-βολτ καλώδιο C. Εάν το σύστημα θέρμανσης/ψύξης σας δεν περιλαμβάνει καλώδιο C, εγκαταστήστε το wire saver μέσα ή κοντά στη βασική μονάδα (καυστήρα, χειριστής αέρα) του συστήματός σας.

<figure><img src="https://441704832-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FeUuhwkpuI8KIcPH9rr4T%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=0a495707-6e6e-4cb4-a812-e0352e895d25" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

**Τύπος ελέγχου**

<figure><img src="https://441704832-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2F1vWhiwxJVokkhria0VUg%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=292282c9-c9bd-4a04-8a52-e94949d535a2" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

## Εμφάνιση

<figure><img src="https://441704832-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FXNz7qpWNrGdqHkLO2My3%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=5311de0b-9bfe-47bb-b242-3f3a1e094f53" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### Λειτουργίες & Ρυθμίσεις

* **Ρύθμιση σημείου ρύθμισης**\
  Πατήστε “/\” ή “V” για να ορίσετε την επιθυμητή εσωτερική θερμοκρασία. Εύρος ρύθμισης: 5\~37 °C (41\~98 °F) από προεπιλογή.
* **Ρύθμιση λειτουργίας**\
  Η συσκευή αυτή υποστηρίζει λειτουργίες OFF, HEAT, COOL, AUTO και EM (μη ενεργοποιημένο από προεπιλογή). Πατήστε το κουμπί “MODE” για να αλλάξετε τη λειτουργία λειτουργίας.
* **Ρύθμιση λειτουργίας ανεμιστήρα**\
  Σύντομο πάτημα του πλήκτρου “FAN” για αλλαγή της λειτουργίας του ανεμιστήρα.
* **Ανεμιστήρας Ενεργός**\
  Σε αυτή τη λειτουργία, ο ανεμιστήρας λειτουργεί πάντα όταν είναι ενεργοποιημένος και σταματά όταν είναι απενεργοποιημένος.
* **Ανεμιστήρας Αυτόματος**\
  Σε αυτή τη λειτουργία, ο ανεμιστήρας λειτουργεί τόσο σε κατάσταση ψύξης όσο και σε κατάσταση θέρμανσης· ο ανεμιστήρας σταματά όταν η ψύξη ή η θέρμανση σταματήσει, όταν η συσκευή είναι σε κατάσταση απενεργοποίησης, ο ανεμιστήρας σταματά.
* **Μυστικό Μενού**\
  Στην οθόνη “OFF”, πατήστε μακρά το κουμπί “MODE” για 3 δευτ. για είσοδο στη διεπαφή ρυθμίσεων παραμέτρων. Πατήστε σύντομα το κουμπί “MODE” για να αλλάξετε τον αριθμό παραμέτρου, πατήστε “/\” ή “V” για να τροποποιήσετε την αντίστοιχη τιμή ρύθμισης, και στη συνέχεια πατήστε “FAN” για επιβεβαίωση και έξοδο.

<table data-full-width="true"><thead><tr><th width="61">Αριθμός μενού</th><th width="125">Είδος</th><th width="112">Εύρος ρύθμισης</th><th width="111">Προεπιλογή</th><th width="800">Περιγραφή</th></tr></thead><tbody><tr><td>01</td><td>Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων</td><td>0-99</td><td>53</td><td>Προεπιλογή 53, αλλάξτε σε 55 για επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων</td></tr><tr><td>02</td><td>Κατάσταση συσκευής μετά από διακοπή ρεύματος</td><td>0-1</td><td></td><td>0: η συσκευή μεταβαίνει σε κατάσταση OFF 1: η συσκευή επιστρέφει στην τελευταία κατάσταση πριν τη διακοπή ρεύματος</td></tr><tr><td>04</td><td>Ένταση ήχου κουδουνίσματος</td><td>1-5</td><td></td><td>1: Σίγαση   2: Χαμηλή   3: Μεσαία   4: Υψηλή   5: Κανονική</td></tr><tr><td>06</td><td>Ανώτατο όριο ρύθμισης θερμοκρασίας</td><td>1-99</td><td>37°C/98°F</td><td>διάκενο 1</td></tr><tr><td>07</td><td>Κατώτατο όριο ρύθμισης θερμοκρασίας</td><td>0-98</td><td>5°C/41°F</td><td></td></tr><tr><td>08</td><td>Καλιμπράρισμα εσωτερικής θερμοκρασίας</td><td>-9.9-+9.9</td><td></td><td>-9.9-+9.9</td></tr><tr><td>09</td><td>Καλιμπράρισμα εσωτερικής υγρασίας</td><td>-20-+20</td><td></td><td>-20- +20</td></tr><tr><td>11</td><td>Νεκρή ζώνη θερμοκρασίας</td><td>0-9.0</td><td>1,0°C/2,0°F</td><td></td></tr><tr><td>12</td><td>Μορφή θερμοκρασίας</td><td>0-1</td><td></td><td>0: Κελσίου   1: Φαρενάιτ</td></tr><tr><td><p> </p><p> </p><p>13</p></td><td><p> </p><p> </p><p>Τύπος ελέγχου</p></td><td><p> </p><p> </p><p>00-07</p></td><td><p> </p><p> </p><p>07</p></td><td><p>Συμβατικό σύστημα ψύξης/θέρμανσης <br>0 = μόνο ψύξη   1 = μόνο θέρμανση   2 = ψύξη ή θέρμανση</p><p><br>Σύστημα ψύξης/θέρμανσης με αντλία θερμότητας</p><p>3 = μόνο ψύξη   4 = μόνο θέρμανση   5 = δύο στάδια θέρμανσης <br>6 = μονή ψύξη/μονή θέρμανση + AUX</p><p>7 = δύο στάδια ψύξης/ δύο στάδια θέρμανσης + AUX</p></td></tr><tr><td><p> </p><p>14</p></td><td><p> </p><p>Λογική βαλβίδας αναστροφής (changeover)</p></td><td><p> </p><p>0-1</p></td><td></td><td>00 = Όταν ξεκινά η ψύξη της αντλίας θερμότητας, το O/B ενεργοποιείται, αλλά απενεργοποιείται όταν ξεκινά η θέρμανση<br>01 = Όταν ξεκινά η θέρμανση της αντλίας θερμότητας, το O/B ενεργοποιείται, αλλά απενεργοποιείται όταν ξεκινά η ψύξη</td></tr><tr><td>15</td><td>Χρόνος προστασίας συμπιεστή</td><td>0-10 μονάδα: λεπτό</td><td></td><td>Δείχνει τη ρύθμιση του χρόνου καθυστέρησης του συμπιεστή από απενεργοποίηση σε εκκίνηση</td></tr><tr><td>16</td><td>Λειτουργία επείγουσας θέρμανσης EM</td><td>ΕΝΕΡΓΟ/ΑΠΕΝΕΡΓΟ</td><td>ΑΠΕΝΕΡΓΟ</td><td>ΕΝΕΡΓΟ = ενεργοποίηση λειτουργίας επείγουσας θέρμανσης ΑΠΕΝΕΡΓΟ = απενεργοποίηση λειτουργίας επείγουσας θέρμανσης <br>Διαθέσιμο μόνο για συστήματα αντλίας θερμότητας με λειτουργία θέρμανσης</td></tr></tbody></table>

### Ρυθμίσεις Z-Wave

**Συμπερίληψη στο δίκτυο Z-Wave**\
Στην κανονική διεπαφή λειτουργίας, πατήστε μακρά τα κουμπιά “/\” και “V” συγχρόνως για 3 δευτ. και η συσκευή θα εισέλθει στη διεπαφή ΜΕΝΟΥ Z-WAVE. Πατήστε ξανά μακρά τα κουμπιά “/\” και “V” συγχρόνως για 3 δευτ. ή χωρίς καμία ενέργεια για 10 δευτ., θα επιστρέψει στην αρχική σελίδα. Πριν η συσκευή συμπεριληφθεί στο δίκτυο, θα εμφανιστεί “---” στην οθόνη. Στη συνέχεια πατήστε σύντομα το κουμπί “/\”, η συσκευή θα εισέλθει σε λειτουργία εκμάθησης για να λάβει ένα αναγνωριστικό κόμβου. Εάν η συμπερίληψη είναι επιτυχής, ένα αναγνωριστικό κόμβου θα εμφανιστεί στην οθόνη σε λίγα δευτερόλεπτα. Σημείωση: Ένα αναγνωριστικό κόμβου μπορεί πάντα να μας πληροφορήσει εάν η συσκευή είναι στο δίκτυο ή όχι.

**Απομάκρυνση από το δίκτυο Z-Wave**\
Στην κανονική διεπαφή λειτουργίας, πατήστε μακρά τα κουμπιά “/\” και “V” συγχρόνως για 3 δευτ. και η συσκευή θα εισέλθει στη διεπαφή ΜΕΝΟΥ Z-WAVE. Πατήστε ξανά μακρά τα κουμπιά “/\” και “V” συγχρόνως για 3 δευτ. ή χωρίς καμία ενέργεια για 10 δευτ., θα επιστρέψει στην αρχική σελίδα. Το τρέχον ID εμφανίζεται στην οθόνη, πατήστε σύντομα το κουμπί “/\” και η συσκευή θα εισέλθει σε λειτουργία εκμάθησης, το τρέχον ID θα αναβοσβήσει, μόλις εμφανιστεί “---” στην οθόνη, η συσκευή έχει απομακρυνθεί από το δίκτυο Z-Wave.

**Υποστηριζόμενες Κλάσεις Εντολών Z-WAVE:**

Υποστήριξη S2:

* COMMAND\_CLASS\_VERSION,
* COMMAND\_CLASS\_POWERLEVEL,
* COMMAND\_CLASS\_MANUFACTURER\_SPECIFIC,
* COMMAND\_CLASS\_BATTERY,
* COMMAND\_CLASS\_DEVICE\_RESET\_LOCALLY,
* COMMAND\_CLASS\_SENSOR\_MULTILEVEL\_V5,
* COMMAND\_CLASS\_THERMOSTAT\_SETPOINT,
* COMMAND\_CLASS\_THERMOSTAT\_OPERATING\_STATE,
* COMMAND\_CLASS\_THERMOSTAT\_FAN\_STATE,
* COMMAND\_CLASS\_ASSOCIATION\_V2,
* COMMAND\_CLASS\_ASSOCIATION\_GRP\_INFO,

**Δεν υποστηρίζει S2:**

* COMMAND\_CLASS\_THERMOSTAT\_MODE,
* COMMAND\_CLASS\_THERMOSTAT\_FAN\_MODE,
* COMMAND\_CLASS\_CONFIGURATION,
* COMMAND\_CLASS\_MULTI\_CHANNEL\_ASSOCIATION\_V2,
* COMMAND\_CLASS\_FIRMWARE\_UPDATE\_MD\_V5
* COMMAND\_CLASS\_ZWAVEPLUS\_INFO,
* COMMAND\_CLASS\_SECURITY\_2,
* COMMAND\_CLASS\_TRANSPORT\_SERVICE\_V2,
* COMMAND\_CLASS\_SUPERVISION
