# VESTA-224

**WEZC-8**

## &#x20;**Μονάδα Επέκτασης Σειράς**

<figure><img src="https://441704832-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2Fz4jhrUkn6gpHq5jLUya7%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=b558f659-75c4-4215-acd8-70952ee12f04" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

## **Εισαγωγή**

Αυτός ο οδηγός εγκατάστασης πρέπει να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με το εγχειρίδιο χρήσης του Υβριδικού Πίνακα, στο οποίο είναι συνδεδεμένο το μοντέλο σειράς WEZC-8.

Η Μονάδα Επέκτασης Σειράς WEZC-8 έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίζει επέκταση για τον Υβριδικό Πίνακα. Συνδεόμενη με τον Υβριδικό Πίνακα μέσω σύνδεσης BUS, μπορεί να παρέχει επέκταση έως και 8 ζωνών στους συμβατούς πίνακες. Η σειρά WEZC-8 είναι εξοπλισμένη με δικό της περίβλημα, το οποίο διαθέτει προστασία tamper και ενδείκτες LED κατάστασης.

**Η Μονάδα Επέκτασης Σειράς WEZC-8 περιλαμβάνει τα ακόλουθα μοντέλα:**

**WEZC-8** – Μονάδα Επέκτασης με 8 ενσύρματες ζώνες

**WEZC-8B** – Μονάδα Επέκτασης με 8 ενσύρματες ζώνες και επαναφορτιζόμενη συστοιχία μπαταριών

## **Αναγνώριση των μερών**

![Προβολή Εμπρός Προβολή Πίσω](https://441704832-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2Ft4vgB3YEYjdIDjV7a07K%2F0.jpeg?alt=media)

![Εσωτερική Προβολή](https://441704832-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FppKD9gkFJRZvwq76LBWT%2F1.jpeg?alt=media)

1. **LED Τροφοδοσίας (Κόκκινο)**

&#x20;     Ενεργό – Τροφοδοτείται από αντάπτορα 12V ή από τον Υβριδικό Πίνακα.

&#x20;     Ανενεργό – Όταν η τροφοδοσία είναι απενεργοποιημένη, ή όταν τροφοδοτείται από επαναφορτιζόμενη μπαταρία.

2. **LED Ζώνης 1\~8 (Κόκκινο)**

Το αντίστοιχο LED ζώνης θα ανάψει όταν κάποια/ες ζώνη/ες ενεργοποιηθεί/ούν ή έχει/ουν συνθήκη παραβίασης (tamper) ή μάσκας.

3. **LED Μετάδοσης (Κόκκινο)**

Αναβοσβήνει όταν η σύνδεση ή η μετάδοση σήματος μεταξύ της Μονάδας Επέκτασης και του Πίνακα Ελέγχου είναι φυσιολογική.

4. **Περιοχή Αποκόλλησης**

Όταν η μονάδα επέκτασης αφαιρείται με βία από τη θέση εγκατάστασης, η περιοχή θα αποκολληθεί, προκαλώντας την ενεργοποίηση του διακόπτη tamper.

5. **Διακόπτης Tamper (Για Εγκατάσταση σε Τοίχο)**

Η μονάδα επέκτασης προστατεύεται από τον διακόπτη tamper ενάντια σε οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη αφαίρεση από τη θέση εγκατάστασης.

6. **Οπές στερέωσης**
7. **Οπή Καλωδίωσης**
8. **Τερματικό Σύνδεσης Μπαταρίας (μόνο για WEZC-8B)**

Για σύνδεση της επαναφορτιζόμενης συστοιχίας μπαταριών στην πλακέτα PCB.

9. **Επαναφορτιζόμενη Συστοιχία Μπαταριών (μόνο για WEZC-8B)**
10. **Διακόπτης Για Jumper Τερματικού Αντιστάτη (J3)**

Όταν η Μονάδα Επέκτασης είναι συνδεδεμένη ως η πιο απομακρυσμένη συσκευή BUS σε μια γραμμή BUS, ρυθμίστε τον jumper του τερματικού αντιστάτη της Μονάδας Επέκτασης και τον διακόπτη Jumper της πρώτης συσκευής BUS (συνήθως του Υβριδικού Πίνακα) σε ON για να λειτουργήσουν ως τερματικοί αντιστάτες. Η ικανότητα επικοινωνίας της συνδεδεμένης γραμμής BUS θα βελτιωθεί.

Θέστε τον jumper σε OFF αφαιρώντας τον σύνδεσμο jumper ή «παρκάροντας» τον σύνδεσμο jumper σε ένα pin.

![](https://441704832-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FVArokBLwV4SvmliJ6ssG%2F2.jpeg?alt=media)

Θέστε τον jumper σε ON τοποθετώντας τον σύνδεσμο jumper σε αμφότερα τα pin.

![](https://441704832-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FcjfwJFYYC6QznyMgs1sR%2F3.jpeg?alt=media)

**11. Υποδοχή DC**

Για σύνδεση τροφοδοσίας DC 12V από switching τροφοδοτικό.

Για να παρέχεται σταθερή και επαρκής ισχύς για τη φόρτιση των επαναφορτιζόμενων μπαταριών για το WEZC-8B, συνιστάται ανεπιφύλακτα η χρήση αντάπτορα switching 12V/1A.

12. **Αντικαταστάσιμα Τερματικά BUS**
13. **Τερματικό Ζώνης & Τερματικό Εξόδου Βοηθητικής Τάσης 13.5V & Τερματικό GND**

Η τυπική τάση είναι 13.5V και μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την έξοδο τάσης του τερματικού.

**14. Κουμπί Δοκιμής**

Πατήστε το κουμπί δοκιμής για να στείλετε ένα δοκιμαστικό σήμα στον Πίνακα Ελέγχου.

15. **Κουμπί Επαναφοράς (Κρατημένο για Εσωτερική Χρήση)**
16. **Διακόπτης Tamper (Για Κάλυμμα Περιβλήματος)**

Η μονάδα επέκτασης προστατεύεται από τον διακόπτη tamper ενάντια σε οποιοδήποτε μη εξουσιοδοτημένο άνοιγμα του περιβλήματος. Όποτε το κάλυμμα περιβλήματος ανοίγει, ο διακόπτης tamper θα ενεργοποιηθεί.

## **Τροφοδοσία**

* Η μονάδα επέκτασης τροφοδοτείται από τον Υβριδικό Πίνακα, ο οποίος μπορεί να παρέχει πηγή 13.5V στη μονάδα επέκτασης. Επιπλέον, συνιστάται η χρήση εξωτερικού αντάπτορα 12V όταν συνδέεται σε φορτία που απαιτούν μεγαλύτερη κατανάλωση ρεύματος.
* Όταν η τροφοδοσία από τον αντάπτορα διακόπτεται και αποκαθίσταται, η μονάδα επέκτασης θα μεταδώσει αντίστοιχα σήμα βλάβης AC και σήμα αποκατάστασης στον Πίνακα Ελέγχου.

### **Επαναφορτιζόμενη Συστοιχία Μπαταριών (μόνο για WEZC-8B)**

* Για το WEZC-8B, μια επαναφορτιζόμενη συστοιχία Ni-MH είναι προεγκατεστημένη στη Μονάδα Επέκτασης για να λειτουργεί ως εφεδρεία σε περίπτωση διακοπής ρεύματος.
* Παρακαλώ συνδέστε χειροκίνητα τη συστοιχία μπαταριών στην πλακέτα PCB για να τη χρησιμοποιήσετε ως εφεδρική πηγή τροφοδοσίας και/ή για να τη φορτίσετε αυτόματα όταν παρέχεται ρεύμα από τον αντάπτορα ή τον Υβριδικό Πίνακα. <Σημείωση> Πριν συνδέσετε τη συστοιχία μπαταριών, βεβαιωθείτε ότι η τροφοδοσία της Υποδοχής DC και/ή του τερματικού BUS είναι απενεργοποιημένη.

Συνιστάται ανεπιφύλακτα η χρήση αντάπτορα switching 12V/1A για να παρέχει σταθερή και επαρκή ισχύ για τη φόρτιση των μπαταριών.

* Όταν η επαναφορτιζόμενη συστοιχία μπαταριών είναι χαμηλή, η μονάδα επέκτασης θα μεταδώσει σήμα χαμηλής μπαταρίας στον Πίνακα Ελέγχου. Όταν οι μπαταρίες έχουν φορτιστεί, θα μεταδώσει επίσης σήμα αποκατάστασης μπαταρίας στον Πίνακα Ελέγχου.

## **Προστασία από παραβίαση (Tamper)**

Η σειρά WEZC-8 διαθέτει δύο Διακόπτες Tamper; κάθε ένας έχει διαφορετική λειτουργία.

* Ο Διακόπτης Tamper για το κάλυμμα περιβλήματος βρίσκεται στο μπροστινό μέρος της πλακέτας. Βρίσκεται σε φυσιολογική θέση όταν το περίβλημα είναι κλειστό. Η παραβίαση tamper συμβαίνει όταν το περίβλημα ανοίγει και ο Διακόπτης Tamper απελευθερώνεται (Tamper Ανοιχτό).
* Ο Διακόπτης Tamper για την τοποθέτηση στον τοίχο βρίσκεται στο πίσω μέρος της πλακέτας. Βρίσκεται σε φυσιολογική θέση όταν η μονάδα είναι σωστά τοποθετημένη στον τοίχο. Η παραβίαση tamper συμβαίνει όταν η μονάδα αφαιρείται με βία από τη θέση εγκατάστασης· η περιοχή αποκόλλησης θα αποσπαστεί, προκαλώντας την ενεργοποίηση του διακόπτη tamper.
* Το tamper θεωρείται ενεργοποιημένο εάν οποιοσδήποτε από τους διακόπτες tamper είναι ανοιχτός. Το Tamper θεωρείται αποκατεστημένο μόνο όταν και οι δύο διακόπτες tamper είναι σε κλειστή κατάσταση.

## **Σήμα Εποπτείας**

* Μετά την εκμάθηση στον Πίνακα Ελέγχου, η Μονάδα Επέκτασης θα μεταδίδει αυτόματα Σήματα Εποπτείας κάθε 20 έως 30 δευτερόλεπτα.

## **Σύνδεση με τον Υβριδικό Πίνακα**

* Πριν από τη σύνδεση, βεβαιωθείτε ότι η τροφοδοσία έχει αποσυνδεθεί και ο διακόπτης μπαταρίας του πίνακα έχει μετακινηθεί στη θέση OFF.
* Για να διευκολυνθούν οι συνδέσεις καλωδίων, τα τερματικά μπλοκ σε κάθε μονάδα του συστήματος είναι χρωματικώς κωδικοποιημένα.

<figure><img src="https://441704832-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2Fk0ja93V06yQDqw0lQmgC%2F1.png?alt=media&#x26;token=c2348c42-af18-4124-94b2-41fcef81f0ef" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

* Για βέλτιστη επικοινωνία των συνδεδεμένων συσκευών BUS, βεβαιωθείτε ότι ο πιο απομακρυσμένος διακόπτης

Jumper Τερματικού Αντιστάτη και ο διακόπτης Jumper J53 του Πίνακα Ελέγχου έχουν ρυθμιστεί σε ON για να λειτουργήσουν ως τερματικοί αντιστάτες. Βεβαιωθείτε ότι ενεργοποιείτε μόνο τους δύο προαναφερθέντες διακόπτες jumper και μην θέτετε σε ON τους διακόπτες jumper για οποιεσδήποτε άλλες συσκευές BUS ενδιάμεσα.

* Η σειρά WEZC-8 μπορεί να συνδεθεί και να τροφοδοτηθεί είτε από τον Πίνακα Ελέγχου μέσω του τερματικού BUS είτε από εξωτερική τροφοδοσία μέσω του αντάπτορα 12V. Εάν η μονάδα επέκτασης χρησιμοποιεί εξωτερική τροφοδοσία, βεβαιωθείτε ότι παρακάμπτετε το κόκκινο τερματικό VDD στον Πίνακα Ελέγχου χρησιμοποιώντας το Συνδετήρα Συγκόλλησης Wago 221.
* Το ακόλουθο δείχνει το WEZC-8 συνδεδεμένο και τροφοδοτούμενο από τον Υβριδικό Πίνακα:

![](https://441704832-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FEW3fPlg2uR3NuP63Ut5i%2F4.jpeg?alt=media)

* Το ακόλουθο δείχνει τη σύνδεση του WEZC-8B στον Υβριδικό Πίνακα, με το WEZC-8B να τροφοδοτείται από εξωτερική πηγή ρεύματος.

![](https://441704832-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FXgbAEbGR05tXn1TEM8f8%2F5.jpeg?alt=media)

{% hint style="warning" %}
Σημείωση:

* *Βεβαιωθείτε ότι παρακάμπτετε το κόκκινο τερματικό VDD στον Πίνακα Ελέγχου χρησιμοποιώντας τον παρεχόμενο Συνδετήρα Συγκόλλησης Wago 221. Συνδέστε το τερματικό VDD στη επόμενη συσκευή BUS (για παράδειγμα VST-892-BUS) που τροφοδοτείται από τον Υβριδικό Πίνακα.*
* *Ο αντικαταστάσιμος σχεδιασμός των τερματικών μπλοκ BUS βελτιώνει την αποδοτικότητα εγκατάστασης. Πριν από την καλωδίωση, μπορείτε να αφαιρέσετε τα τερματικά μπλοκ από τη συσκευή για ευκολία και να τα επανατοποθετήσετε μετά την καλωδίωση. Όταν επανεγκαθιστάτε τα τερματικά μπλοκ πίσω στην πλακέτα, βεβαιωθείτε ότι τα τοποθετείτε στην ίδια κατεύθυνση για να αποφευχθούν πιθανοί κίνδυνοι.*
* *Λανθασμένες συνδέσεις θα οδηγήσουν σε βλάβη ή ακατάλληλη λειτουργία. Ελέγξτε την καλωδίωση και βεβαιώστε σωστές συνδέσεις πριν εφαρμόσετε ρεύμα.*
  {% endhint %}

## **Καλωδίωση Ζωνών**

* Οι 8 ζώνες μπορούν να καλωδιωθούν για επιτήρηση συσκευών NC (κανονικά κλειστές) ή NO (κανονικά ανοιχτές), π.χ. ανιχνευτές PIR, μαγνητικά επαφής θυρών, ανιχνευτές καπνού, ανιχνευτές νερού, ανιχνευτές πυρκαγιάς, ανιχνευτές CO, ανιχνευτές αερίου, ανιχνευτές θερμότητας και ανιχνευτές θραύσης υαλοπινάκων κ.λπ.
* Συνδέστε ενσύρματες συσκευές σε οποιοδήποτε τερματικό Ζώνης.
* Διάμετρος καλωδίου: Ελάχιστο 22 AWG, μέγιστο 19 AWG. Μην χρησιμοποιείτε θωρακισμένο καλώδιο.
* Οι ενσύρματες ζώνες υποστηρίζουν διαμόρφωση Single-End-of-Line (SEOL) και Double-End-of-Line (DEOL), με επιλεγμένες τιμές αντιστάτη 1KΩ, 2.2KΩ, 3.74KΩ, 4.7KΩ, 5.6KΩ, 6.8KΩ, 8.2KΩ, 10KΩ.
* Η τριπλή διαμόρφωση end-of-line (TEOL) μπορεί να ρυθμιστεί σε διαφορετικούς συνδυασμούς: 4.7KΩ, 6.8KΩ,

12KΩ (επιλογή τιμής αντιστάτη: 6.8K), 4.7KΩ/5.6KΩ, 4.7KΩ, 2.2KΩ/3KΩ (επιλογή τιμής

αντιστάτη: 4.7K), ή 4.7KΩ/5.6KΩ, 5.6KΩ, 2.2KΩ/3KΩ (επιλογή τιμής αντιστάτη: 5.6K).

* Παρακαλούμε εγκαταστήστε τον/τους αντιστάτη/ες στο τέλος κάθε βρόχου ζώνης μακριά από τον Πίνακα Ελέγχου. Ο Πίνακας θα ανιχνεύσει εάν το κύκλωμα είναι ασφαλές, ανοιχτό ή βραχυκυκλωμένο.
* Για βρόχο NC, εγκαταστήστε έναν EOL αντιστάτη σε σειρά με τον βρόχο.
* Για βρόχο NO, εγκαταστήστε έναν EOL αντιστάτη παράλληλα (διασχίζοντας) τον βρόχο. Παρακαλώ ανατρέξτε στα παρακάτω διαγράμματα για παραδείγματα καλωδίωσης.
* Εάν αλλάξει η μέθοδος καλωδίωσης μιας ζώνης, βεβαιωθείτε ότι θα απενεργοποιήσετε και θα ενεργοποιήσετε ξανά την τροφοδοσία του συστήματος για να αποφευχθεί η ενεργοποίηση του συναγερμού.

Παρακαλώ ανατρέξτε στα παρακάτω διαγράμματα των βρόχων 1 έως 10 για παραδείγματα καλωδίωσης.

### **Καλωδίωση NO/NC**

Ο πίνακας μπορεί να ανιχνεύσει συναγερμό για τις αντίστοιχες συσκευές NO ή NC μέσω ανοιχτών, ασφαλών ή βραχυκυκλωμένων κυκλωμάτων.

{% hint style="warning" %}
Σημείωση:

Δεν υπάρχει EOL αντιστάτης στον βρόχο 1 και στον βρόχο 2
{% endhint %}

**Καλωδίωση NO/NC**

![1](https://441704832-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FdOe5JmVPNflf2Ohw7paZ%2F6.jpeg?alt=media) ![2](https://441704832-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FtDIcuArKNZRTXSkFnRGD%2F7.jpeg?alt=media)

#### **Καλωδίωση Αντιστάτη Μίας Ακρογραμμής (Single-End-of-Line)**

![3                                                                                                                                             4](https://441704832-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FxMLfnumprvQUnQ2A7gDP%2F8.png?alt=media)

![5                                                                                                                                        6](https://441704832-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FZk7M96zWxrACeNp5QqWY%2F9.png?alt=media)

#### **Καλωδίωση Αντιστάτη Διπλής Ακρογραμμής (Double-End-of-Line)**

![7                                                                                                                                               8](https://441704832-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FGyVYSMBF5djibeBIeJXQ%2F10.png?alt=media)

#### **Καλωδίωση Τριπλού EOL**

![9                                                                                                                            10](https://441704832-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FQoEU73YpOLYULuy4V0fs%2F11.png?alt=media)

## **Έναρξη**

Μετά τη σύνδεση της πλακέτας επέκτασης με τον Υβριδικό Πίνακα και την ολοκλήρωση της καλωδίωσης των συσκευών, προχωρήστε στην εκμάθηση και στον προγραμματισμό ζωνών.

### ***Εκμάθηση***

**Βήμα 1.** Συνδέστε τη Μονάδα Επέκτασης στον Πίνακα Ελέγχου. Στη συνέχεια, ενεργοποιήστε τον Πίνακα Ελέγχο&#x3C5;**.**

**Βήμα 2.** Κάντε κλικ στο ―**Εκμάθηση**‖ για να εισέλθετε στη σελίδα εκμάθησης.

**Βήμα 3.** Κάντε κλικ στο ―**Έναρξη**‖ για να εισέλθετε σε λειτουργία εκμάθησης.

**Βήμα 4.** Κάντε κλικ **“Προσθήκη”** για να συμπεριλάβετε τη Μονάδα Επέκτασης στον πίνακα.

**Βήμα 5.** Εάν η Μονάδα Επέκτασης έχει εκμαθευτεί επιτυχώς στο σύστημα, η προστιθέμενη συσκευή θα εμφανιστεί στην ενότητα «Μαθημένη Συσκευή». Ο Τύπος Συσκευής θα εμφανιστεί ως «Επεκτατής».

### ***Προγραμματισμός Ενσύρματης Ζώνης***

Μετά την προσθήκη της μονάδας επέκτασης, προχωρήστε στον προγραμματισμό ενσύρματων ζωνών.

**Βήμα 1.** Κάντε κλικ στο Wired Sensor για να εισέλθετε σε αυτή τη σελίδα. Θα δείτε τους Επεκτατές στο κάτω μέρος της σελίδας.

**Βήμα 2.** Κάντε κλικ στο «Επεξεργασία» στο τέλος της εγγραφής επεκτατή.

**Βήμα 3.** Επεξεργαστείτε τον τύπο του ενσύρματου ανιχνευτή, την καλωδίωση ζώνης και την αντίσταση EOL για κάθε ζώνη.

* **Τύπος**: Επιλέξτε τον τύπο του ενσύρματου ανιχνευτή για κάθε ζώνη από το αναπτυσσόμενο μενού.
* **Βρόχος**: Επιλέξτε τον αριθμό που αντιστοιχεί στην καλωδίωση ζώνης για κάθε ζώνη από το αναπτυσσόμενο μενού. Σε αυτήν την ιστοσελίδα, υπάρχουν διαγράμματα καλωδίωσης παρακάτω για αναφορά.
* **Αντίσταση**: Επιλέξτε την αντίσταση για την καλωδίωση της ζώνης.
* **Κατάσταση**: Η κατάσταση κάθε ζώνης — Επαναφορά, Tamper ή Ενεργοποίηση — θα εμφανίζεται εδώ.

**Βήμα 4.** Κάντε κλικ στο ―**ΟΚ**‖ για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές όταν τελειώσετε. Εναλλακτικά, κάντε κλικ στο ―**Επανα**φορά‖ για να εισάγετε ξανά όλες τις πληροφορίες.

**Βήμα 5.** Εάν η διαδικασία είναι επιτυχής, η οθόνη θα εμφανίσει ―**Ενημερώθηκε Επιτυχώς.**‖ Ο ανιχνευτής θα ανατεθεί σε συγκεκριμένη περιοχή και ζώνη. Για να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις ή τις πληροφορίες της συσκευής, κάντε κλικ στο ―**Επεξεργασία**‖ στο τέλος της εγγραφής της συσκευής.

**Βήμα 6.** Θα εισέλθετε στη **Επεξεργασία Συσκευής** ιστοσελίδα.

**Βήμα 7.** Επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις και τις πληροφορίες της συσκευής σας. Κάντε κλικ στο «OK» για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές όταν τελειώσετε.

### ***Ταυτοποίηση***

Η λειτουργία «Identify» χρησιμοποιείται για να εντοπίσει μια συγκεκριμένη συσκευή BUS στο ενσύρματο σύστημα BUS. Αυτή η λειτουργία βοηθά στο να διακριθεί ποια συσκευή είναι ποια, ειδικά σε μια μεγάλη εγκατάσταση όπου περιλαμβάνονται πολλές συσκευές BUS.

Για να εντοπίσετε τη Μονάδα Επέκτασης στο σύστημα BUS:

**Βήμα 1.** Στην ιστοσελίδα του Υβριδικού Πίνακα, κάντε κλικ στο «Identify» κάτω από τη λίστα συσκευών μετά την καταχώρηση της στήλης συσκευής του Επεκτατή.

![](https://441704832-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FH917GzUiIKdAxHKKhE9S%2F12.png?alt=media)

**Βήμα 2.** Εάν η Μονάδα Επέκτασης λάβει το σήμα από τον Υβριδικό Πίνακα, η ιστοσελίδα θα εμφανίσει ένα μήνυμα επιτυχίας και ο δείκτης LED τροφοδοσίας της Μονάδας Επέκτασης θα αναβοσβήσει 10 φορές για να υποδείξει τη θέση της στον χρήστη.

{% hint style="warning" %}
Σημείωση:

Εάν εμφανιστεί μήνυμα χρονικού ορίου στην ιστοσελίδα, σημαίνει ότι η Μονάδα Επέκτασης δεν έλαβε το σήμα από τον Πίνακα.

Παρακαλώ ελέγξτε εάν η Μονάδα Επέκτασης είναι σωστά συνδεδεμένη στον Πίνακα εντός της κατάλληλης απόστασης καλωδίωσης.
{% endhint %}

### ***Λειτουργία Περιπάτου (Walk Test)***

* Για να βεβαιωθείτε ότι η Μονάδα Επέκτασης μπορεί να επικοινωνήσει με τον Πίνακα μετά την

εκμάθηση, θέστε τον Πίνακα Ελέγχου σε λειτουργία Walk Test και πατήστε το κουμπί Test στο WEZC-8 για να μεταδώσετε δοκιμαστικό σήμα στον Πίνακα Ελέγχου.

* Όταν ο Πίνακας λάβει το δοκιμαστικό σήμα, θα κάνει ένα ηχητικό σήμα και θα εμφανίσει ανάλογα τις πληροφορίες της Μονάδας Επέκτασης στην κορυφή της λίστας συσκευών.

{% hint style="warning" %}
Σημείωση:

Εάν δεν υπάρχει απόκριση από τον Πίνακα μετά το πάτημα του κουμπιού δοκιμής, σημαίνει ότι ο Πίνακας δεν έλαβε το δοκιμαστικό σήμα από τη συσκευή.

Παρακαλώ ελέγξτε εάν η Μονάδα Επέκτασης είναι σωστά συνδεδεμένη στον Πίνακα εντός της κατάλληλης απόστασης καλωδίωσης.
{% endhint %}

### **Πώς να τοποθετήσετε τη Μονάδα Επέκτασης**

Η Μονάδα Επέκτασης μπορεί να τοποθετηθεί σε τοίχο. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να την τοποθετήσετε:

* Χαλαρώστε τη βίδα στερέωσης στο κάτω μέρος και αφαιρέστε το εμπρόσθιο κάλυμμα.
* Χρησιμοποιώντας τις οπές της Μονάδας Επέκτασης ως πρότυπο, σημαδέψτε τις οπές διάτρησης στον τοίχο.
* Τρυπήστε οπές στην επισημασμένη θέση στον τοίχο. Εισάγετε βύσματα τοίχου αν απαιτείται.
* Βιδώστε τη βάση στη θέση στήριξης.
* Επανατοποθετήστε το εμπρόσθιο κάλυμμα και σφίξτε τις βίδες στερέωσης στο κάτω μέρος.

![](https://441704832-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FVymRJXUp0ThF7wjeUJbB%2F13.jpeg?alt=media)
