# VESTA-171

**TRV-1ZW**&#x20;

## **Θερμοστατική Βαλβίδα Καλοριφέρ**

<figure><img src="https://441704832-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FNhvHbjp0tIx2ljya8hxK%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=64c458bb-e517-48b7-8e6b-d0605de811ee" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

## **Εισαγωγή**

Το TRV-1ZW είναι μια βαλβίδα καλοριφέρ Z-Wave σχεδιασμένη να ελέγχει τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος μέσω ρύθμισης της ροής ζεστού νερού των θερμαντικών σωμάτων στο δίκτυο Z-Wave, δηλαδή τη θερμοκρασία εσωτερικών χώρων.

Η βαλβίδα καλοριφέρ είναι συσκευή με δυνατότητα Z-Wave και είναι πλήρως συμβατή με οποιοδήποτε δίκτυο με δυνατότητα Z-Wave.

Το Z-Wave είναι ένα ασύρματο πρωτόκολλο επικοινωνίας που χρησιμοποιεί ραδιοφωνικό RF χαμηλής ισχύος. Εκμεταλλευόμενο το δίκτυο mesh του Z-Wave, οι εντολές μπορούν να δρομολογηθούν στον προορισμό τους μέσω ενδιάμεσων προϊόντων Z-Wave που “ακούν”.

## **Αναγνώριση Μερών**

<figure><img src="https://441704832-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FljlmOFEdst3UFZoIXpeE%2F1.png?alt=media&#x26;token=3065ab82-7908-43bd-8640-5e420618d8c3" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

1. **Κάλυμμα Βαλβίδας**
2. **Οθόνη LCD**

<div align="left"><figure><img src="https://441704832-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2F2d6f1f8Ck9AEDKve56FR%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=96a6cd86-7c3b-4d0e-8401-bcf70bf5cda0" alt="" width="189"><figcaption></figcaption></figure></div>

Α.  <img src="https://441704832-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2F3jLX0ohIqcn2fol9GONi%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=aab263da-5421-4a7a-93ae-7d8f6ce54439" alt="" data-size="line">**ΕΝΕΡΓΟ** όταν η συσκευή έχει ήδη προστεθεί στο δίκτυο Z-Wave.

Β. <img src="https://441704832-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FU2IXnRn0dNK2qX9VBFnn%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=ddb442fa-4470-4304-a6cf-94b45fa516e7" alt="" data-size="line">**Ενδείκτης Χαμηλής Μπαταρίας.**

Γ.  ![](https://441704832-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FCc4UHRKpgFV3Bfr6wseo%2F4.jpeg?alt=media) Ενεργό: Η συσκευή έχει οριστεί στην προεπιλεγμένη θερμοκρασία 17 °C.

![](https://441704832-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FU6tkxWUcEJFb8IT1tkG9%2F5.jpeg?alt=media) Αναβοσβήνει: Η βαλβίδα κλείνει.

![](https://441704832-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2F4caHOoKfuOUNJRCspw3H%2F6.jpeg?alt=media) Ενεργό: Η συσκευή έχει οριστεί στην προεπιλεγμένη θερμοκρασία 21 °C.

![](https://441704832-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FdnE1frk70LZs9oPKDS36%2F7.jpeg?alt=media) Αναβοσβήνει: Η βαλβίδα ανοίγει.

Δ. **Αυτόματο / Χειροκίνητο Λειτουργία.**

Ε. <img src="https://441704832-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2Fh6J52B6zD5ayQC4tK94G%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=6910a4cd-f5b4-4b93-a3e6-74a48f4dcd64" alt="" data-size="line"> **Λειτουργία Boost.**

Ζ. <img src="https://441704832-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FOkcv3oAc3YwzCcSRC1Lt%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=bfa74e14-848a-47e6-8ff8-7545f02e6a68" alt="" data-size="line"> **Άνοιγμα Παραθύρου**.

Ζ. **Ενδεικτική Θερμοκρασίας.**

**Άλλα:  InS**: Όταν τροφοδοτείται η συσκευή (επίσης για την περίοδο μάθησης).

&#x20;              **AdA:** ο κινητήρας της συσκευής λειτουργεί.

&#x20;              **F1/F3:** η βαλβίδα είναι μπλοκαρισμένη, **F2:** δεν έχει τοποθετηθεί βαλβίδα.

3. &#x20;**Κουμπιά Λειτουργιών**
   1. **Χειροκίνητο/Αυτόματο:** Είσοδος σε χειροκίνητη ή αυτόματη λειτουργία.
   2. **Boost/ Z-Wave:** Επιτάχυνση διαδικασίας θέρμανσης/προσθήκη στο δίκτυο Z-Wave.
   3. &#x20;![](https://441704832-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FaqUhAdMkGUpTHhoFouGB%2F9.jpeg?alt=media) Πατήστε αυτό το κουμπί για να αλλάξετε άμεσα τις θερμοκρασίες ημέρας και νύχτας.

&#x20;        ***Προεπιλεγμένη ημέρας*** ![](https://441704832-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FuRZjkJ7kUdvgD1brlhgn%2F10.jpeg?alt=media) *θερμοκρασία: 21* °&#x43;*, **Προεπιλεγμένη νύχτας*** ![](https://441704832-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FbJbbUJsQu8YskWY7Zkuj%2F11.jpeg?alt=media) *θερμοκρασία: 17* °C

4. **Αισθητήρας Θερμοκρασίας**
5. **Κουμπί Ελέγχου**

   Ρυθμίστε τη θερμοκρασία χειροκίνητα.
6. **Θήκη Μπαταριών**

   Η βαλβίδα καλοριφέρ τροφοδοτείται από δύο αλκαλικές μπαταρίες 1,5V AA.

<figure><img src="https://441704832-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2Fi6MnptvMzhXtwXDoBDeZ%2F2.png?alt=media&#x26;token=f89af9f7-1634-46bf-a7ad-2a9748a5e4b1" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

## **Χαρακτηριστικά**

### ***Μπαταρία***

Η βαλβίδα καλοριφέρ χρησιμοποιεί δύο αλκαλικές μπαταρίες 1,5V AA ως πηγή ενέργειας. Η βαλβίδα θα αναφέρει το ποσοστό μπαταρίας στην Πύλη/Πινακοποίηση Ελέγχου αντίστοιχα στο 100%, 75%, 50%, 25%. Εάν η τάση της μπαταρίας είναι χαμηλή (25%), θα σταλεί σήμα Χαμηλής Μπαταρίας στην Πύλη/Πινακοποίηση Ελέγχου για να ειδοποιήσει τον χρήστη.

Η βαλβίδα καλοριφέρ μπορεί να ανιχνεύσει αν η μπαταρία είναι χαμηλή. Όταν ανιχνευθεί χαμηλή τάση μπαταρίας, ένα σήμα χαμηλής μπαταρίας θα σταλεί στην Πύλη/Πινακοποίηση Ελέγχου Z-Wave και η οθόνη LCD θα εμφανίσει ![](https://441704832-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FRzXqF2ATQrMEGdVXkBFJ%2F13.jpeg?alt=media) εικονίδιο για να ειδοποιήσει τον χρήστη.

### ***Ενεργοποίηση / Χειροκίνητη / Αυτόματη λειτουργία***

**Ενεργοποίηση**: Όταν η βαλβίδα καλοριφέρ τροφοδοτείται, ο κινητήρας της ξεκινά να λειτουργεί με την οθόνη LCD να εμφανίζει **InS**, η συσκευή είναι έτοιμη για εγκατάσταση και να ξεκινήσει η διαδικασία μάθησης. (δείτε **Εγκατάσταση** για λεπτομέρειες)

**Χειροκίνητη λειτουργία:** Στη χειροκίνητη λειτουργία, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες λειτουργίες:

* ![](https://441704832-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FhgcrYbck0TK1OdlTeSCo%2F15.jpeg?alt=media) κουμπί: αλλάζει άμεσα τις θερμοκρασίες ημέρας/νύχτας.
* **Κουμπί Boost:** Επιτάχυνση θέρμανσης / Προσθήκη συσκευής στην Πύλη Z-Wave ή στην Πινακοποίηση Ελέγχου.
* **Κουμπί Ελέγχου**: Έλεγχος θερμοκρασίας, ορισμός σε ON (λειτουργία θερινής περιόδου) και OFF (λειτουργία χειμερινής περιόδου).

**Αυτόματη λειτουργία:** Η λειτουργία Auto είναι διαθέσιμη μόνο όταν η συσκευή έχει εγγραφεί με μια πινακοποίηση ελέγχου. Μετά την εγγραφή με την Πινακοποίηση Ελέγχου μπορείτε να ελέγχετε και να ρυθμίζετε το πρόγραμμα χρόνου για τη βαλβίδα καλοριφέρ αυτόματα μέσω της πινακοποίησης ελέγχου (παρακαλούμε ανατρέξτε στο εγχειρίδιο της πινακοποίησής σας για λεπτομέρειες). Στη λειτουργία Auto, μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις ίδιες λειτουργίες όπως στη χειροκίνητη λειτουργία εκτός από τη λειτουργία ρύθμισης του διακόπτη σε ON και OFF.

### ***Αντιπαγωτική λειτουργία***

Όταν η βαλβίδα καλοριφέρ εντοπίσει κίνδυνο παγώματος, θα ανοίξει αυτόματα τη βαλβίδα για να ρέει ζεστό νερό προκειμένου να διατηρηθεί η θερμοκρασία και να αποτραπεί περαιτέρω πάγωμα.

### ***Αντι-αποθέσεων (αντι-ασβεστοποίησης)***

Η βαλβίδα καλοριφέρ θα ανοίγει και θα κλείνει εβδομαδιαίως τη βαλβίδα για να αποτραπεί η ασβεστοποίηση. Κατά τη διαδικασία αντι-ασβεστοποίησης η οθόνη LCD θα εμφανίζει **CAL**.

Η προεπιλεγμένη τιμή για τη διαδικασία αντι-ασβεστοποίησης είναι κάθε Σάββατο στις 23:00.

### ***Λειτουργία Boost***

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί Boost για 3 δευτερόλεπτα για να επιταχύνετε προσωρινά τη διαδικασία θέρμανσης ανοίγοντας περαιτέρω τη βαλβίδα. Η λειτουργία boost διαρκεί 5 λεπτά (η LCD εμφανίζει: αντίστροφη μέτρηση 300 δευτερολέπτων). Εάν θέλετε να ακυρώσετε τη λειτουργία boost, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί για 3 δευτερόλεπτα ξανά.

### ***Μετατόπιση Σημείου Ρύθμισης***

Η συσκευή συνήθως εγκαθίσταται σε γωνία του δωματίου και κοντά στον σωλήνα θέρμανσης. Ως αποτέλεσμα, η ένδειξη θερμοκρασίας της μπορεί να αποκλίνει από τη θερμοκρασία στο κέντρο του δωματίου. Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία Απόκλισης ρυθμιζόμενης τιμής για να αντισταθμίσετε την απόκλιση.

Για να υπολογίσετε τη μετατόπιση σημείου ρύθμισης, απλώς αφαιρέστε τη θερμοκρασία της συσκευής από τη θερμοκρασία του δωματίου.

Παράδειγμα: Εάν η θερμοκρασία της συσκευής είναι 20°C και η θερμοκρασία δωματίου είναι 18°C, τότε η απόκλιση ρυθμοαπόδοσης = 18 – 20 = -2°C.

Μετά την εφαρμογή της μετατόπισης σημείου ρύθμισης, η συσκευή θα λειτουργεί σύμφωνα με την προσαρμοσμένη θερμοκρασία.

Για παράδειγμα: Εάν η ένδειξη θερμοκρασίας της συσκευής είναι 20°C, η μετατόπιση σημείου ρύθμισης είναι -2°C, η συσκευή θα λειτουργεί χρησιμοποιώντας 18°C ως πραγματική αναφορά.

Για να προγραμματίσετε την απόκλιση ρυθμοαπόδοσης:

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το ![](https://441704832-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2F3bXjSLRLNG8AIZdLcFCO%2F20.jpeg?alt=media) πατήστε το κουμπί για 3 δευτερόλεπτα για να εισέλθετε στην προσαρμογή μετατόπισης.
2. Γυρίστε το Κουμπί Ελέγχου στην επιθυμητή θερμοκρασία μετατόπισης.
3. Πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο για να τελειώσετε και να εξέλθετε από την προσαρμογή μετατόπισης.

### ***Άνοιγμα Παραθύρου***

Εάν η βαλβίδα καλοριφέρ ανιχνεύσει ότι η εσωτερική θερμοκρασία πέφτει γρήγορα λόγω ανοίγματος παραθύρου, η βαλβίδα θα ενεργοποιήσει τη λειτουργία Ανοικτού Παραθύρου κλείνοντας μερικώς τη βαλβίδα για να μειώσει τη ρύθμιση θερμοκρασίας για 15 λεπτά. Η LCD θα εμφανίσει σύμβολο, η συσκευή θα ελέγχει τη θερμοκρασία κάθε λεπτό. Μετά από 15 λεπτά, η βαλβίδα καλοριφέρ θα επιστρέψει στην ρυθμισμένη θερμοκρασία με τη βαλβίδα να ανοίγει ξανά και η λειτουργία Ανοικτού Παραθύρου θα κλείσει.

### ***Κουμπί Ελέγχου***

Περιστρέψτε το κουμπί ελέγχου για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία, περιστρέψτε δεξιόστροφα για να μειώσετε τη θερμοκρασία και αριστερόστροφα για να αυξήσετε τη θερμοκρασία. Το ρυθμιζόμενο εύρος θερμοκρασίας είναι 5°C έως 30°C. Εάν περιστρέψετε το κουμπί ελέγχου κάτω από 5°C προς On, μετά από 1 λεπτό, η βαλβίδα θα ανοίξει εντελώς, για να εξοικονομηθεί ενέργεια της μπαταρίας. Εάν περιστρέψετε το κουμπί ελέγχου κάτω από 5°C προς Off, μετά από 1 λεπτό, η βαλβίδα θα κλείσει εντελώς. Για να απενεργοποιήσετε την κατάσταση ON/Off παρακαλώ περιστρέψτε το κουμπί ελέγχου ή πατήστε <img src="https://441704832-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FW0TKotd8vFvvl6OqxCGs%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=a14137ac-9584-40d7-b6af-0af23874460f" alt="" data-size="line">κουμπί. Η λειτουργία Boost δεν είναι διαθέσιμη όταν ο διακόπτης είναι ρυθμισμένος σε κατάσταση ON/Off.

**ON:** Όταν είναι στη θέση ON, η βαλβίδα είναι εντελώς ανοιχτή. Αυτή η λειτουργία χρησιμοποιείται για τη διατήρηση της ζωής της μπαταρίας κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, όταν δεν απαιτείται θέρμανση. Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη λειτουργία το χειμώνα όταν ο θερμαντήρας είναι ενεργοποιημένος, διαφορετικά η θερμοκρασία του δωματίου θα αυξηθεί ανεξέλεγκτα.

**OFF:** Όταν είναι στη θέση OFF, η βαλβίδα είναι εντελώς κλειστή. Αυτή η λειτουργία χρησιμοποιείται όταν ο θερμαντήρας είναι ενεργοποιημένος αλλά δεν απαιτείται θέρμανση σε έναν άνευ κατοίκων χώρο.

### ***Λειτουργία Κλειδώματος Πλήκτρων***

Πατήστε και κρατήστε πατημένα τόσο το κουμπί Auto/Manual όσο και <img src="https://441704832-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2Fmv5ADgzUimywEAWA8Rdj%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=d92ab63a-09f8-4c21-b880-6980e94a2141" alt="" data-size="line"> κουμπί για 3 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία κλειδώματος πλήκτρων. Εάν είναι επιτυχές, η οθόνη LCD θα εμφανίσει  <img src="https://441704832-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2F2h6YeUW2pdbsx1PaB9Gg%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=f418b558-4319-40a5-860c-a3f05768049b" alt="" data-size="line">σύμβολο. Όλα τα πλήκτρα και οι ενέργειες του Κουμπιού Ελέγχου δεν θα αποκρίνοντα&#x3B9;**.** Εάν θέλετε να ακυρώσετε τη λειτουργία κλειδώματος πλήκτρων, παρακαλούμε πατήστε και κρατήστε πατημένα τόσο το κουμπί Auto/Manual όσο και <img src="https://441704832-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FIYZx6HXxoYMMgOm06CIG%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=bebe8f55-9b22-4e6c-bdf5-49bfac51cef7" alt="" data-size="line">κουμπί για 3 δευτερόλεπτα με τον ίδιο τρόπο.

### ***Απομακρυσμένος Έλεγχος***

Αφού η βαλβίδα καλοριφέρ ενταχθεί σε δίκτυο Z-Wave, μπορείτε να ελέγχετε τη βαλβίδα μέσω του συντονιστή ή της πύλης δικτύου Z-Wave. Παρακαλείσθε να ανατρέξετε στο εγχειρίδιο του συντονιστή/πύλης Z-Wave για περισσότερες πληροφορίες. Οι ακόλουθες λειτουργίες είναι διαθέσιμες μόνο για ρύθμιση μέσω του συντονιστή και της πύλης Z-Wave:

* **Πρόγραμμα:**

  Μπορείτε να προγραμματίσετε τη ρύθμιση προγράμματος μόνο μέσω του συντονιστή/πύλης δικτύου Z-Wave.

  Ρύθμιση προγράμματος: Έως 5 προγράμματα μπορούν να προγραμματιστούν για κάθε εργάσιμη ημέρα με λειτουργία, σημείο ρύθμισης και ώρα εκκίνησης.

  Έλεγχος προγράμματος:

  Κανονικό - Η βαλβίδα καλοριφέρ θα εκτελέσει το προγραμματισμένο χρονοδιάγραμμα αναλόγως.

  Χωρίς Πρόγραμμα – Η βαλβίδα καλοριφέρ δεν θα εκτελέσει κανένα ρυθμισμένο πρόγραμμα μέχρι να οριστεί ξανά σε Κανονικό.

### ***Προσθήκη Συσκευής (Συμπερίληψη)***

Αυτό το προϊόν μπορεί να συμπεριληφθεί και να λειτουργήσει σε οποιοδήποτε δίκτυο Z-Wave με άλλες πιστοποιημένες συσκευές Z-Wave από άλλους κατασκευαστές και/ή άλλες εφαρμογές. Όλοι οι κόμβοι που δεν λειτουργούν με μπαταρία εντός του δικτύου θα λειτουργούν ως επαναλήπτες ανεξαρτήτως προμηθευτή για να αυξήσουν την αξιοπιστία του δικτύου.

* Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα της βαλβίδας καλοριφέρ και εισάγετε 2 αλκαλικές μπαταρίες AA για να τροφοδοτήσετε τη βαλβίδα καλοριφέρ, η οθόνη LCD θα εμφανίσει **InS** και <img src="https://441704832-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2F52jVYgCH6w83vl5d6wGz%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=ae86fc25-55bb-467d-8180-355ff4c979f3" alt="" data-size="line"> το εικονίδιο θα αναβοσβήνει για να υποδείξει ότι ο κινητήρας της βαλβίδας καλοριφέρ λειτουργεί.
* Βάλτε την πινακοποίηση ελέγχου Z-Wave σε **Λειτουργία συμπερίληψης** (παρακαλείσθε να ανατρέξετε στο εγχειρίδιο του πίνακα ελέγχου Z-Wave).
* Μέσα σε 1,5 δευτερόλεπτα, πατήστε το κουμπί Boost 3 φορές
* Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο λειτουργίας της πύλης Z-Wave ή της πινακοποίησης ελέγχου για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία προσθήκης.
* Εάν η συσκευή έχει ήδη προστεθεί (ενσωματωθεί) σε άλλη Πύλη/Πίνακα Ελέγχου Z-Wave, ή εάν η συσκευή δεν μπορεί να προστεθεί στην τρέχουσα Πύλη/Πίνακα Ελέγχου Z-Wave, δοκιμάστε πρώτα να την αφαιρέσετε (βλ. ***Αφαίρεση Συσκευής***).
* Όταν ο κινητήρας σταματήσει να λειτουργεί και  <img src="https://441704832-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FYl2QCDQYa7MsveKV4ipp%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=bb9bd92a-9031-44ab-ac4e-14c1a203dd38" alt="" data-size="line">το εικονίδιο γίνεται σταθερό, προσαρτήστε το κάλυμμα της βαλβίδας στον σωλήνα.

<figure><img src="https://441704832-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FCLojKiipYk2QQ91MAOgK%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=d5209f76-ee5e-4509-97d5-a90e42e4c22c" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure>

* Στρίψτε το κάλυμμα της βαλβίδας δεξιόστροφα για να σφίξετε τη βαλβίδα καλοριφέρ.

<figure><img src="https://441704832-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FC6Veev1peMAOsVlgwSuX%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=466f183a-cf2c-4e9b-91e7-f86588b1b9fa" alt="" width="238"><figcaption></figcaption></figure>

* Πατήστε το κουμπί Αυτόματο/Χειροκίνητο, η LCD εμφανίζει **AdA** και ο κινητήρας της βαλβίδας ξεκινά ξανά να λειτουργεί, το <img src="https://441704832-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2Fzxs4xCg6paarfrCgXpHa%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=24cccfd8-4810-41e7-937f-6f47b9ce39eb" alt="" data-size="line"> εικονίδιο θα αναβοσβήνει. Ο κινητήρας της συσκευής μετρά την απόσταση για να ρυθμίσει την τρέχουσα θερμοκρασία.
* Όταν ο κινητήρας της βαλβίδας σταματήσει, το σύστημα θα εισέλθει σε χειροκίνητη λειτουργία με την LCD να εμφανίζει την προεπιλεγμένη ρυθμισμένη θερμοκρασία 18,5°C, η εγκατάσταση έχει πλέον ολοκληρωθεί.&#x20;
* Μετά την ένταξη στο δίκτυο Z-Wave και την ολοκλήρωση της εγκατάστασης, το εικονίδιο σύνδεσης Z-Wave <img src="https://441704832-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FNvaaZBERDUzHBGhV6dxw%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=c1b5bde8-d07f-4541-9600-8d6e1ea10b9c" alt="" data-size="line"> θα εμφανιστεί στην οθόνη LCD.&#x20;
* Εάν η βαλβίδα καλοριφέρ χάσει τη σύνδεση με το τρέχον δίκτυο Z-Wave, το εικονίδιο σύνδεσης Z-Wave θα εξαφανιστεί. Παρακαλώ ελέγξτε την κατάσταση του δικτύου Z-Wave και την εμβέλεια σήματος της βαλβίδας καλοριφέρ για να διορθώσετε την κατάσταση.

### ***Αφαίρεση Συσκευής (Αποσυμπερίληψη)***

Η συσκευή πρέπει να αφαιρείται από το υπάρχον δίκτυο Z-Wave πριν προστεθεί σε άλλο.&#x20;

#### **Λειτουργία Αποσυμπερίληψης**

1. Τοποθετήστε την πύλη Z-Wave ή τον πίνακα ελέγχου σε **Λειτουργία αποσυμπερίληψης** (παρακαλούμε ανατρέξτε στο εγχειρίδιο Z-Wave ή της πινακοποίησης ελέγχου
2. Μέσα σε 1,5 δευτερόλεπτα, πατήστε το κουμπί Boost 3 φορές και η συσκευή θα αφαιρεθεί από το δίκτυο Z-Wave.

#### **Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων**

Η επαναφορά της συσκευής στις εργοστασιακές ρυθμίσεις θα την επαναφέρει στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις (δηλ. δεν θα είναι ενσωματωμένη σε κανένα δίκτυο Z-Wave). Χρησιμοποιήστε αυτή τη διαδικασία μόνο εάν η πύλη Z-Wave ή ο πίνακας ελέγχου έχει χαθεί ή είναι μη λειτουργικός.

* Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί Boost για 10 δευτερόλεπτα για επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

### ***Δοκιμή Εμβέλειας***

Για να δοκιμάσετε εάν η συσκευή μπορεί να επικοινωνήσει με την πύλη Z-Wave ή τον πίνακα ελέγχου:

1. Τοποθετήστε την πύλη/τον πίνακα σε λειτουργία δοκιμής εμβέλειας (Walk Test).
2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί Boost για ένα δευτερόλεπτο.
3. Η πύλη/ο πίνακας θα πρέπει να εμφανίσει εάν η συσκευή βρίσκεται εντός της εμβέλειας λειτουργίας (παρακαλούμε ανατρέξτε στο εγχειρίδιο λειτουργίας της πύλης/του πίνακα).

### ***Λειτουργία Ύπνου Z-Wave***

* Η βαλβίδα καλοριφέρ θα εισέλθει σε λειτουργία ύπνου Z-Wave (για εξοικονόμηση ενέργειας) μετά από μια σύντομη περίοδο αφύπνισης (\~10 δευτερόλεπτα). Ενώ βρίσκεται σε λειτουργία ύπνου Z-Wave, οι πύλες ή οι πινακοποιήσεις ελέγχου Z-Wave δεν μπορούν να στείλουν εντολές στη βαλβίδα καλοριφέρ.
* Για να προγραμματίσετε τη βαλβίδα καλοριφέρ χρησιμοποιώντας την Πύλη/Πινακοποίηση Ελέγχου Z-Wave, παρακαλείστε να στείλετε εντολή(-ες) στη βαλβίδα εντός της περιόδου αφύπνισης.

### ***Εντολή Ορισμού Διαμόρφωσης***

* Η βαλβίδα καλοριφέρ επιτρέπει στον χρήστη να ορίσει τιμές καθυστέρησης ανοίγματος και κλεισίματος. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 2 λεπτά (μέγ.: 5 λεπτά).
* Εάν οριστούν 4 λεπτά για την καθυστέρηση ανοίγματος, η συσκευή θα στείλει αναφορά κατάστασης λειτουργίας «ανοιχτό» 4 λεπτά αφότου η βαλβίδα ανοιχτεί. Εάν οριστούν 4 λεπτά για την καθυστέρηση κλεισίματος, η βαλβίδα θα κλείσει 4 λεπτά αφότου αποσταλεί αναφορά κατάστασης λειτουργίας «κλειστό».
* Η βαλβίδα διαθέτει επίσης περιοδική αναφορά κατάστασης· η προεπιλεγμένη τιμή είναι 60 λεπτά. Το χρονοδιακόπτη θα επαναρυθμιστεί όποτε αλλάζει η κατάσταση λειτουργίας.
* Η εντολή Ορισμού Διαμόρφωσης χρησιμοποιείται για να καθοριστεί η τιμή ενός παραμέτρου διαμόρφωσης:

<figure><img src="https://441704832-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2F6EBGvD6rVoNHN9Lmec9t%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=51f5e7f4-6d29-411d-8bb1-d20f9cc2c254" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

* Τιμή Απόκλισης Ρυθμισμένου Σημείου: 0x0064 = 100 = 1.00℃.

### **Πληροφορίες Z-Wave**

**Τύπος Συσκευής:** Θερμοστάτης

**Τύπος Ρόλου:** Υποδοχή Ακρόασης Ύπνου Υποδουλωμένου (LSS)

**Υποστήριξη/Έλεγχος Κλάσης Εντολών**

**Υποχρεωτική Υποστήριξη CC:**&#x20;

* Association CC, v2 ή νεότερη
* Association Group Information CC
* Battery CC
* Device Reset Locally CC
* Manufacturer Specific CC
* Power Level CC
* Version CC, v2 ή νεότερη
* Z-Wave Plus Info CC
* Λειτουργία θερμοστάτη CC
* CC Ρυθμιζόμενου Σημείου Θερμοστάτη
* CC Προγράμματος&#x20;
* Sensor Multilevel CC
* CC Χρόνου
* CC Μεταδεδομένων Αναβάθμισης Υλικολογισμικού
* Thermostat Operating State CC

### ***Ομάδες του Z-Wave (Έκδοση 2 της Κλάσης Εντολών Συσχέτισης)***

Ομάδα 1 για “LifeLine”:

CC Αναφοράς Μπαταρίας

Device Reset Locally CC (COMMAND\_CLASS\_DEVICE\_RESET\_LOCALLY)

Λειτουργία θερμοστάτη CC

CC Ρυθμιζόμενου Σημείου Θερμοστάτη

Sensor Multilevel CC

Ομάδα 2 για «Κατάσταση Λειτουργίας Θερμοστάτη»

Thermostat Operating State CC

* Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων

  Όταν η βαλβίδα καλοριφέρ επαναφέρεται στις εργοστασιακές προεπιλογές, θα στείλει Συσκευή Επαναφορά Τοπικά σε όλους τους κόμβους της Ομάδας 1.
