# VESTA-472-R2

SD-32-HM-SC-F1-2W

## SD-32-H-R2 Rökdetektorserie

<figure><img src="https://3303998015-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FxsdbKXghMWqIil9GF5lx%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=cb72cd61-ddba-4e4d-b287-4cedf2990b30" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure>

SD-32-serien är en trådlös rökdetektor utformad för att skydda dig mot potentiella brandrisker. Rökdetektorn använder flerkriteriumssensorteknik för att skilja mellan snabbt brinnande lågor och långsamt glödande bränder, samtidigt som den innehåller intelligent teknik för att skilja matlagningsrök från verkliga livshotande husbränder, vilket i praktiken eliminerar falsklarm.

Förutom sina rökuppspårningsmöjligheter stöder rökdetektorn även värmedetektion och kan aktivera larm vid hög värme. Modeller med inbyggd PIR-rörelsesensor kan upptäcka rörelser. Serien med seriell anslutning kan kopplas ihop med andra rökdetektorer i larmsystemet och kommer att utlösa ett larm när någon rökdetektor i systemet aktiveras.

SD-32-H-R2-serien inkluderar följande modeller:

<figure><img src="https://3303998015-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FoQJR3MUQsRPbKLLoqCx3%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=8bf2e56a-b39e-4303-9da4-268319347c6b" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

## ***Delars identifiering***

![](https://content.gitbook.com/content/ZJzpNocHhYVmD43GZobR/blobs/VguShsdEweNGIlaxuo9B/Unknown%20image)

### **1. LED-indikator / Testknapp / Nödbelysning**

#### Röd LED

* Snabb blinkning: Larm.
* Blinkar varje sekund: Rökdetektorn i larmavstängningsläge.
* Blinkar varannan sekund: Rökdetektorn under uppvärmning och kalibreringsprocess.
* Blinkar var fjärde sekund med orange LED: batteriet slut.
* Blinkar kort: När lärknappen trycks / signalöverföring / signalmottagning(**För SC-modeller**).

#### **Orange LED**

* Blinkar varje sekund: Kalibreringen misslyckades.
* Blinkar var fjärde sekund med RÖD LED: batteriet slut.
* Blinkar var femte sekund: Detektering av rök misslyckades eller enheten fungerar inte korrekt.&#x20;
* Blinkar var 45:e sekund: Låg batterinivå

#### Lär-/Testknapp

* Tryck på knappen en gång för att:
  * Skicka en testsignal.
  * Kontrollera rökdetektionskammaren.
  * Tysta larm när rökdetektorn larmar.
  * Sända en lärkod.\*\* (För icke-SC-modeller)\*\*
* Tryck och håll knappen i 3 sekunder för att sända alla lärkod(er). **(För SC-modeller)**  Tryck och håll knappen i 10 sekunder för att gå in i kalibreringsprocessen.&#x20;

#### **Vit LED (Nödbelysning)**

* Nödbelysningen tänds för att varna användare att systemet larmar. **(Endast SD-32-HE-SC/-HME-SC)**&#x20;

2. **IR-lins (Endast SD-32-HM/-HM-SC/-HME-SC)**
3. **Summer**
4. **Batterifack**
5. **Krokar**
6. **Fixeringsskruv för batterifackets kåpa**
7. **Manipuleringskontakt**
8. **Monteringsfäste**
9. **Monteringshål**
10. **Monteringsmall**

## Funktioner

### Batteri

* Rökdetektorn använder CR123 3V-litiumbatterier i parallellkoppling som strömkälla. Upp till 3 batterier kan sättas i batterifacket.
* När låg batteristatus upptäcks kommer rökdetektorn att sända en signal om låg batterinivå och gå in i låg batteristatus.
* Vid låg batterinivå sänds en låg batterisignal tillsammans med vanliga signalöverföringar; den orange LED-lampan blinkar en gång tillsammans med ett pip var 45:e sekund.

Du kan trycka på testknappen för att tysta pipet i 7 dagar. Denna åtgärd kan endast utföras en gång; om batteriet inte byts kommer pipet att återupptas efter 7 dagar och kan inte tystas igen.

* Den röda och orange LED-lampan kommer båda att blinka var fjärde sekund när batterierna är urladdade.
* När du byter batterier, tryck två gånger på testknappen för att helt ladda ur kvarvarande ström efter att du tagit bort de gamla batterierna innan du sätter i nya.

### Komma igång

**Steg 1** Sätt i CR123 3V-litiumbatterier för att slå på rökdetektorn. Orientera batterierna enligt polariteten som anges i batterifacket innan insättning.

**Steg 2** Rökdetektorn kommer att avge 2 korta pip och börja **värmas upp i 1 minut**. Den röda LED-lampan blinkar varannan sekund.

**Steg 3** När uppvärmningen är klar kommer rökdetektorn att avge ett pip för att indikera att den gått in i kalibreringsläge.  **kalibrerings** läget varar i **1 minut**. Den röda LED-lampan fortsätter blinka varannan sekund under kalibreringen.

Om kalibreringen misslyckas kommer rökdetektorn att försöka kalibrera igen och kalibreringsläget kommer att pågå maximalt 9 minuter.

Om kalibreringen inte kan slutföras på 9 minuter kommer rökdetektorn att avge kontinuerligt pip. Ta ur batteriet och starta om från steg 1.&#x20;

**Steg 4** När kalibreringen är klar kommer rökdetektorn att avge 2 korta pip och släcka LED-lampan, och återgå till normalt läge.

**Steg 5** Sätt kontrollpanelen i inlärningsläge. Se kontrollpanelens manual för detaljer.

**Steg 6 (För icke-SC-modell)** Tryck en gång på lär-/testknappen för att sända inlärningskod.

&#x20;            (**För SC-modell**)Tryck på lär-/testknappen i 3 sekunder för att sända lärkod.

**Steg 7** Se kontrollpanelens manual för att slutföra inlärningsprocessen. För SC-modellen kommer rökdetektorn att avge ett tvåtonigt pip för att indikera lyckad inlärning.

### Redigera enhetens verksamhetsområde

Använd funktionen "Enhetsredigering" på panelens webbsida för att ändra områdesinställningarna.

* **För icke-SC-modeller,** slutförs inställningen efter att du klickat OK.
* **För SC-modeller,** tryck och håll lär-/testknappen i 3 sekunder för att ta emot uppdaterad inställning från kontrollpanelen

### Test av rökdetektorn

Genom att trycka på testknappen på rökdetektorn kan du testa om rökdetektorn fungerar normalt.

* Om rökdetektorn fungerar normalt kommer den röda LED-lampan att blinka kort följt av ett tvåtonigt pip.
* Om summern avger tvåtoniga pip 3 gånger är "**Optiska kammaren**" på rökdetektorn antingen smutsig eller ur funktion.

### Detektion av dammansamling

* Detektorn kontrollerar regelbundet om överdriven dammansamling förekommer i den optiska kammaren.
* Om kammaren samlar på sig för mycket damm kommer detektorn att rapportera till panelen för att meddela användaren att den behöver rengöras.
* Om kammaren fortfarande inte rengörs och samlar så mycket damm att den inte fungerar längre, kommer detektorn att rapportera till panelen för underhållsvarning.

### ***Testläge för IR-funktionen*****(Endast SD-32-HM/-HM-SC/-HME-SC)**

* Enhetens PIR-rörelsesensor kan sättas i testläge genom att trycka på testknappen. Varje gång testknappen trycks kommer enheten att sända en testsignal till kontrollpanelen för radiosignaltäckningsprov och gå in i testläge i 3 minuter. Den lämnar automatiskt testläget efter 3 minuter och återgår till normalt läge. I testläget är vilotimern inaktiverad och LED-indikatorn blinkar varje gång en rörelse upptäcks.

### ***Vilotimer för IR-funktionen*****(Endast SD-32-HM/-HM-SC/-HME-SC)**

* PIR-rörelsesensorn går in i ett **1-minuts viloläge**efter att ha upptäckt och överfört rörelse för att spara energi. Under denna tid kommer den inte att sända om rörelser, vilket förhindrar batteriurladdning vid kontinuerlig rörelse.

### Övervakning

* Rökdetektorn övervakas genom att regelbundet skicka en övervakningssignal till kontrollpanelen. När kontrollpanelen inte mottar övervakningssignalen inom den förprogrammerade perioden kommer den att ange ett fel.

### ***Temperaturmätning*****(Endast SD-32-H/-H-SC/-HM/-HM-SC/-HE-SC/-HME-SC)**

* Temperatursensorn mäter temperaturen var 10:e sekund och sänder temperaturavläsningen till kontrollpanelen var 30–33 minut.
* Användare kan också trycka på testknappen en gång för att manuellt sända aktuell temperaturavläsning.

### Manipulationsskydd

Rökdetektorn är skyddad av en manipuleringskontakt som trycks in när rökdetektorn är installerad på monteringsfästet. När rökdetektorn inte längre sitter fast på monteringsfästet aktiveras manipuleringskontakten och en signal om öppet manipuleringsskydd sänds till kontrollpanelen

### Larmaktivering

Rökdetektorn aktiverar brandlarmet när rök upptäcks. Modeller med värmedetektion aktiverar också larmet när hög värme upptäcks. När larmet aktiveras skickar detektorn en larmsignal och summern ljuder.

#### Rökdetektion

* Rökdetektorn kontrollerar rök koncentrationen var 8:e sekund
* Larmet aktiveras när rök koncentrationen överstiger detektionsgränsen och fortsätter tills rök koncentrationen sjunker under larmgränsen.
* Den röda LED-lampan kommer att blinka snabbt under larm.

#### Värmedetektion

* Rökdetektorns inbyggda värmesensorer gör att den kan utlösa larm när hög värme upptäcks. Ett larm utlöses när temperaturen når 54∘–65∘C.
* Den röda LED-lampan blinkar varje sekund under larm.
* Rökdetektorn stoppar larmet när temperaturen sjunker under 49,5∘C.
* Om larmet inte återaktiveras inom 160 sekunder skickar rökdetektorn en återställningssignal.
* Om larmtillståndet kvarstår skickar rökdetektorn om en larmsignal varannan minut.

**IR-detektion (Endast SD-32-HM/-HM-SC/-HME-SC)**

* Rökdetektorn kommer att sända en signal till kontrollpanelen om någon rörelse upptäcks inom IR-detektionens täckningsområde. Summern kommer inte att ljuda och LED-lampan kommer inte att blinka. Se din kontrollpanel för ytterligare detaljer.

### Larmaktivering från systemet (Endast för SC-modeller)

Rökdetektorn kan programmeras att utlösa **Inbrottslarm**, **Paniklarm** och **CO-larm** när det utlöses av systemet. Larmet kan aktiveras av andra sensorer i systemet eller av hemautomationsregler.

#### Inbrotts-/Paniklarm

* Rökdetektorn kommer att använda kontrollpanelens inställning för larmets varaktighet som standard när den lärs in.
* Larmets varaktighet kan konfigureras via rökdetektorns enhetsinställningar på Home Portal Server.

![](https://content.gitbook.com/content/ZJzpNocHhYVmD43GZobR/blobs/ysXT9ojmFx4F5wMKpx02/Unknown%20image) ![](https://content.gitbook.com/content/ZJzpNocHhYVmD43GZobR/blobs/YLPFHfihvcufVO24ywDB/Unknown%20image)

#### Hemautomationsinställning

* Användare kan konfigurera en hemautomationsregel så att rökdetektorn/erna i det valda området ljuder inbrotts- eller CO-larm när de utlöses.&#x20;
* Ställ in utlösartypen till Inbrotts-/CO-larm för det valda området, och ställ sedan åtgärdstypen till Inbrotts-/CO-larm för samma eller andra valda område(n). När regeln utlöses kommer alla rökdetektorer i angivna område(n) att ljuda larm.

![](https://content.gitbook.com/content/ZJzpNocHhYVmD43GZobR/blobs/VXZDLN8xVgSwP4zQpcAQ/Unknown%20image)

### ***Nödbelysning*****&#x20;(Endast SD-32-HE-SC/-HME-SC)**

* Rökdetektorn har en inbyggd nödbelysning som kan ge visuella varningar vid nödsituation. När rökdetektorn aktiveras tänds nödbelysningen för att indikera att systemet larmar.

### ***Koppling mellan enheter*****(Endast SC-modeller)**

* Rökdetektorn är sammankopplad med andra rökdetektorer i larmsystemet. När en rökdetektor utlöser ett larm kommer kontrollpanelen att meddela alla sammankopplade rökdetektorer att också höja sina larm, även om de inte har upptäckt rök.
* För att stoppa larmet:
  * Vänta tills rök koncentrationen sjunkit under larmgränsen, eller
  * Tryck på testknappen på den utlösta rökdetektorn. Detta kommer också att stoppa alla sammankopplade rökdetektorer.

![](https://content.gitbook.com/content/ZJzpNocHhYVmD43GZobR/blobs/0IYdRP2DWL4SazfmEuB8/Unknown%20image) *Att trycka på testknappen på någon annan rökdetektor kommer endast att stoppa det specifika enhetens larm; det kommer inte att tysta larmen i hela systemet.*

* **(Endast för säkerhetssystem)** Avaktivering av systemet stoppar larm aktiverade av kontrollpanelen på alla sammankopplade rökdetektorer. Däremot kommer den ursprungligen utlösta rökdetektorn att fortsätta larma tills rök koncentrationen faller under tröskeln eller dess testknapp trycks för att tysta dess larm.

### Larmtystnad

* När rökdetektorn larmar kommer ett tryck på testknappen att sätta rökdetektorn i larmtystnadsläge för att tysta larmet i 9 minuter. Summern slutar endast ljuda efter att larmet har varit aktivt i minst 1 minut. Om knappen trycks innan larmtiden når 1 minut kommer rökdetektorn att vänta tills larmtiden nått 1 minut innan larmet tystas.
* Under den 9 minuter långa larmtystnadsperioden blinkar den röda LED-lampan en gång per sekund. Rökdetektorn fortsätter att övervaka rök koncentrationen under larmtystnadsperioden.
* Efter att den 9 minuter långa larmtystnadsperioden upphört, om rök koncentrationen har sjunkit under larmgränsen, kommer rökdetektorn att avge ett tvåtonigt pip och återgå till normal drift utan att utlösa larmet.
* Om rök koncentrationen fortfarande överstiger larmgränsen börjar rökdetektorn larma igen.
* Om rök koncentrationen fortsätter att öka under larmtystnadsperioden och överstiger en andra larmgräns, kommer rökdetektorn att börja larma igen. Ett larm som aktiveras genom att överskrida den andra larmgränsen kan inte tystas genom att trycka på testknappen.

### Autokalibrering

* Efter den första installationen kommer rökdetektorn att utföra autokalibrering efter 12 timmar. Därefter kommer den att utföra autokalibrering var 15:e dag. Under autokalibreringsprocessen kommer rökdetektorn inte att avge några ljud, och den röda LED-lampan kommer att blinka en gång varannan sekund i ungefär 50 sekunder.
* Om autokalibreringen misslyckas kommer den orange LED-lampan att blinka varje sekund och rökdetektorn kommer att skicka en felkod för kalibrering till kontrollpanelen. För att kalibrera om rökdetektorn, ta ur och sätt tillbaka batterierna eller starta kalibreringsprocessen manuellt.

{% hint style="warning" %}
Observera: *När rökdetektorns autokalibrering misslyckas kommer rökalarmsfunktionen fortfarande att fungera normalt med det tröskelvärde som togs från den sista lyckade kalibreringen.*
{% endhint %}

### Omakalibrering

Eftersom driftförhållandena för rökdetektorn kan variera efter att den varit installerad en tid, kan du vilja kalibrera om rökdetektorn för att ta ett nytt tröskelvärde för rökuppfattning och säkerställa optimal prestanda. För att göra detta:

* Tryck och håll testknappen i 10 sekunder och släpp när rökdetektorn avger 2 pip. Enheten kommer att avge ytterligare ett pip efter 5 sekunder och börja kalibrera. Den röda LED-lampan kommer att blinka varannan sekund för att indikera detta.
* Kalibreringsprocessen varar i **1 minut** (Om kalibreringen misslyckas kommer rökdetektorn att försöka kalibrera igen, kalibreringsläget pågår upp till 9 minuter.
* När kalibreringen är klar kommer rökdetektorn att avge ett tvåtonigt pip. Den röda LED-lampan slutar blinka.
* Om kalibreringen misslyckas kommer rökdetektorn att pipa kontinuerligt och den orange LED-lampan kommer att blinka varje sekund. Vänligen ta ur batteriet, tryck två gånger på testknappen för att helt ladda ur, och sätt sedan tillbaka batterierna för att starta om rökdetektorn.

## Underhåll och rengöring

Regelbunden service och rengöring hjälper till att hålla din rökdetektor i gott skick.

* Testa rökdetektorn veckovis för att verifiera att larmet ljuder och LED-indikatorerna fungerar korrekt.
* Rengör rökdetektorn minst en gång var 6:e månad.
  * Dammsug försiktigt bort smuts/damm/främmande partiklar som samlats i rökdetektionskammaren och spåren.
  * Rengör höljet genom att torka av det noggrant med en fuktig trasa och torka det. Få inte in vatten i enheten. &#x20;
  * Använd aldrig rengöringsmedel, tvättmedel eller lösningsmedel på enheten.
* Undvik att spraya luftfräschare, hårspray eller andra aerosoler i närheten av rökdetektorn.
* Måla inte och modifiera inte detektorn under några omständigheter.

## Förfallotid

Rökdetektorn har en maximal livslängd på **10 år**  från installationsdatumet. Du bör byta rökdetektorn omedelbart efter 10 års drift.

Det rekommenderas att skriva datumet "Byt ut senast" (10 år från installationsdatum) på baksidan av detektorn före installation.

## Installation

### Riktlinjer för installation av rökdetektion

<figure><img src="https://content.gitbook.com/content/ZJzpNocHhYVmD43GZobR/blobs/O0RutTRlW67AqZ6YzmC7/Unknown%20image" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Det rekommenderas att installationsplatsen är i mittområdet av taket.

**PLATSER ATT UNDVIKA:**

* Köket – rök från matlagning kan orsaka oönskat larm.
* Nära en ventilationsfläkt, lysrör eller luftkonditioneringsutrustning – luftdrag från dessa kan påverka enhetens känslighet.
* Nära takbjälkar eller ovanför ett skåp – stillastående luft i dessa områden kan påverka enhetens känslighet.
* I toppen av ett tak med "A"-profil.
* I eller nära områden som attraherar insekter, såsom soptunnor, växter eller fuktiga områden, eftersom insekter kan störa detektorns funktion eller orsaka falsklarm.

### Riktlinjer för installation av IR-detektion (Endast SD-32-HM/-HM-SC/-HME-SC)

* **Det rekommenderas att installera rökdetektorn på följande platser.**
  * I ett takområde med fri sikt över dess detekteringsområde utan hinder från apparater och möbler.
  * Nära ingången till ett rum eller hus för att övervaka inpasseringsaktivitet.
* **Begränsningar**
  * Utsätt inte rökdetektorn för direkt solljus.
  * Undvik att installera rökdetektorn i områden där maskiner såsom luftkonditionering eller värmare kan orsaka snabba temperaturförändringar i detektionsområdet.
  * Undvik stora hinder i detektionsområdet.
  * Sikta inte direkt mot värmekällor, t.ex. eldar eller pannor, och inte ovanför radiatorer.
  * Undvik rörliga föremål, t.ex. gardiner, väggbonader etc., i detektionsområdet.
* Tryck på testknappen för att gå in i testläge. Gå runt det skyddade området och notera när LED tänds och kontrollera att detekteringsområdet är tillräckligt.
* När detekteringsområdet bekräftats som tillfredsställande är installationen slutförd.

### Montering av rökdetektorn

* En monteringsmall medföljer för att hjälpa användare att korrekt installera rökdetektorn.
* Monteringsmallen har en perforerad design för monteringshålen och kan lätt tas bort från monteringsytan efter installation.

Följ stegen nedan för att montera rökdetektorn:

**Steg 1 – Använda monteringsmallen:** Placera monteringsmallen på ytan som ska monteras; använd monteringshålen på monteringsmallen för att borra fyra monteringshål i ytan.

**Steg 2 – Sätta i plugg:** Sätt i plastpluggar. Se till att pluggarnas kant är i nivå med monteringsytan.

**Steg 3 – Justera monteringsfästet:** Justera de fyra monteringshålen på monteringsfästet noggrant med dem på monteringsmallen och skruva monteringsfästet på plats i plastpluggarna.

För enklare justering, lokalisera först de två monteringshålen som ligger längst från innerkantscirkeln på både monteringsmallen och monteringsfästet. Justera dessa hål först, så följer de återstående automatiskt.

<figure><img src="https://content.gitbook.com/content/ZJzpNocHhYVmD43GZobR/blobs/hvEpkfn7l0U6ps9E2DR3/Unknown%20image" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure>

<figure><img src="https://content.gitbook.com/content/ZJzpNocHhYVmD43GZobR/blobs/fCvYlqhJOWgDuip9R74D/Unknown%20image" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Steg 4 – Montera detektorn: Värmedetektorn har 4 krokar på sitt bakstycke. Fånga värmedetektorn och fäst den på de fyra notcherna på monteringsfästet med hjälp av krokarna (FIG. 1).

<figure><img src="https://content.gitbook.com/content/ZJzpNocHhYVmD43GZobR/blobs/zFerNfNxGFJwIf1C7RC0/Unknown%20image" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<figure><img src="https://content.gitbook.com/content/ZJzpNocHhYVmD43GZobR/blobs/R1PKTbRCLJcBpbOk9E3C/Unknown%20image" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Steg 5: Rotera rökdetektorn medurs för att låsa den på plats (FIG. 2).

Steg 6: Installationen är nu slutförd (FIG. 3). Du kan ta bort monteringsmallen.

<figure><img src="https://content.gitbook.com/content/ZJzpNocHhYVmD43GZobR/blobs/8rSvPuBgYV0hpupapMeR/Unknown%20image" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

* För modeller med inbyggd IR-detektion **(SD-32-HM/-HM-SC/-HME-SC)**, IR-detektorn har större täckning mot sidan där IR-linsen är placerad än på den andra sidan. Se diagrammet nedan för detektionsområde när den är monterad på en höjd av 3 meter. Detektionsområdet varierar beroende på monteringshöjd.
* När den är monterad i taket har PIR bättre detekteringsprestanda mot horisontell rörelse (höger diagram nedan).

![](https://content.gitbook.com/content/ZJzpNocHhYVmD43GZobR/blobs/1TY36HGNSir0g1c2W239/Unknown%20image) ![](https://content.gitbook.com/content/ZJzpNocHhYVmD43GZobR/blobs/5xxJ5KnxRjRvCTXmwm2U/Unknown%20image)
