# VESTA-452

CO-15

## Kolmonoxiddetektor via radio VESTA

<figure><img src="https://3303998015-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FGGN8uj71ORcBme44b0U4%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=c1942303-173b-4a98-acbd-99898960c841" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

## Delidentifiering&#x20;

<figure><img src="https://3303998015-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FqhsJ5Uu30odJXfjK2diD%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=be9d9b21-76e6-4545-a7e9-a7714c741c0d" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

1. **Trippelfärgad LED (Grön / Röd / Gul)**

**Grön LED**

* När strömmen är PÅ kommer den gröna LED-lampan att blinka en gång var 45:e sekund.

**Röd LED**

* När kolmonoxiddetektorn sänder signal kommer den röda LED-lampan att blinka
* När kolmonoxid larmar kommer den röda LED-lampan att blinka snabbt.
* När batterierna är slut kommer den röda och gula LED-lampan att blinka var 4:e sekund.

**Gul LED**

* När batterispänningen är låg kommer den gula LED-lampan att blinka en gång tillsammans med ett pip var 45:e sekund.&#x20;
* När det finns ett fel i detektorn kommer den gula LED-lampan att blinka två gånger tillsammans med två pip var minut.
* När detektorn har använts i 10 år kommer den gula LED-lampan att börja blinka 3 gånger tillsammans med 3 pip var minut för att indikera slutet på livslängden.
* När batterierna är slut kommer den röda och gula LED-lampan att blinka var 4:e sekund.

2. **Lär-/testknapp**

* Tryck på knappen för att:

&#x20;      Sända en lär-/testsignal för enhetsinlärning eller radiodäcktetest.

&#x20;      Tysta larmet tillfälligt efter larmaktivering.

3. **Batterifackets lock**

* Kolmonoxiddetektorn har en idiotsäker mekanism som förhindrar att locket stängs utan att först installera batterier. Tryck ner fliken och sätt in tre batterier i facket.

4. **Monteringshål**
5. Monteringsfäste

## Batteri

* Tre AA alkaliska 1,5 V-batterier används för att försörja enheten. Kolmonoxiddetektorn har en idiotsäker mekanism som förhindrar att locket stängs utan att först installera batterier. Tryck ner fliken och sätt in tre batterier i facket.
* När kolmonoxiddetektorn upptäcker låg batterispänning kommer en signal om lågt batteri att sändas tillsammans med ordinarie signaltransmissioner. Den gula LED-lampan kommer att blinka och detektorn kommer att avge ett pip var 45:e sekund.
* När batterierna är slut kommer den röda och gula LED-lampan att blinka var 4:e sekund.&#x20;

## Övervakning

Kolmonoxiddetektorn övervakas genom att skicka en periodisk övervakningssignal till kontrollpanelen. När kontrollpanelen inte tar emot en övervakningssignal från kolmonoxiddetektorn inom den förprogrammerade perioden kommer kontrollpanelen att indikera ett fel.

## Kolmonoxiddetektering

* Larmet aktiveras efter att CO-koncentrationen har upptäckts enligt tidslängd i följande tabell:

<figure><img src="https://3303998015-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FL5a0X4M6YLI8nwrO3zFm%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=f29c1248-9bf2-4f7a-be00-97463d6850a3" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

* När larmet aktiveras kommer kolmonoxiddetektorn att sända larmsignal och aktivera sin summer för att utlösa larm. Den röda LED-lampan börjar blinka snabbt.
* Efter larmaktivering kommer kolmonoxiddetektorn att fortsätta ljuda larm och skicka larmsignal igen var 10:e minut tills CO-koncentrationen sjunker under 30 ppm. När koncentrationen sjunker under 30 ppm kommer kolmonoxiddetektorn att sluta ljuda larm och sända en återställningssignal.

## Larmtystnad

* När larmet ljuder kommer ett tryck på testknappen sätta kolmonoxiddetektorn i larmtystnadsläge för att tysta larmet i 9 minuter. Summersignalen kommer endast att sluta ljuda efter att larmet har varit aktiverat i minst 1 minut. Om knappen trycks in innan larmtiden når 1 minut kommer kolmonoxiddetektorn vänta tills larmtiden nått 1 minut innan den tystar det.
* Under den 9 minuter långa larmtystnadsperioden kommer den röda LED-lampan fortsätta blinka snabbt. Kolmonoxiddetektorn kommer att fortsätta övervaka CO-koncentrationen under denna period.
* Efter att denna 9-minuters tystnadsperiod avslutas, om kolmonoxidkoncentrationen fortfarande är över den inställda gränsen, kommer detektorn att ljuda varningslarmet igen. Om inte återgår den till normalt driftläge och sänder återställningssignal.
* Observera: Om larmet aktiveras av en CO-nivå över 300 ppm kan larmet inte tystas.

## Självdiagnostik

Kolmonoxiddetektorn utför självdiagnostik var 12:e timme. Användaren kan också trycka och hålla testknappen i 10 sekunder för att utföra självdiagnostik. Om något fel upptäcks kommer kolmonoxiddetektorn att sända signal till kontrollpanelen och den gula LED-lampan kommer att blinka två gånger tillsammans med två pip var minut. Följande tre tillstånd i kolmonoxidsensorn kan upptäckas via självdiagnostik.

<figure><img src="https://3303998015-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2F5D4UysDwerkSUUezbf7B%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=880a7493-b92c-4e67-b065-74816b5aa955" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

## Inlärning

Testa kolmonoxiddetektorns signalräckvidd med Walk Test-funktionen.

**Steg 1**  Sätt kontrollpanelen i Walk Test-läge. Se panelens manual för detaljer.

**Steg 2** Tryck på Lär/Test-knappen för att sända en signal. Den röda LED-lampan blinkar en gång med ett pip. Om den röda LED-lampan inte blinkar och inget pip hörs betyder det att detektorn är ur funktion eller att batterierna är slut.

**Steg 3** Om kontrollpanelen framgångsrikt tar emot signalen kommer den att visa enhetens signalstyrka därefter. Avsluta Walk Test-läget för att slutföra testet. Om signalen inte tas emot betyder det att panelen befinner sig utanför kolmonoxiddetektorns signalräckvidd; flytta detektorn och försök igen.

## Installationsriktlinjer

Det rekommenderas att installera kolmonoxiddetektorn på följande platser.

* Installera kolmonoxiddetektorn i dina sovrum för att skydda din säkerhet.
* I hus med garage, montera också nära den interna dörren till garaget och rummet ovanför garaget för skydd om bilmotorn inte stängs av. Undvik att montera på följande platser:
* Inuti kök och garage – för att undvika falsklarm.&#x20;
* I hörn eller platser med stillastående luft – för att undvika falsklarm.
* Eldstad – Håll minst 4,5 meters avstånd för att undvika falsklarm.

## Installation

(Det rekommenderas att CO-15 installeras av en behörig person).

Ett monteringsfäste medföljer i paketet för att montera kolmonoxiddetektorn på väggen.

**Steg 1** Placera kolmonoxiddetektorn på önskad installationsplats, använd Walk Test-funktionen för att bekräfta att signalstyrkan är tillfredsställande.

**Steg 2** Använd monteringsfästet som mall för att markera de två hålen på väggen på den valda platsen för att montera skruvarna.

**Steg 3** Skruva fast monteringsfästet i väggen enligt markerad plats. Installera väggpluggar vid behov.

**Steg 4** Häng kolmonoxiddetektorn på monteringsfästet. Installationen är nu klar.

## Sensors livslängd

* Kolmonoxiddetektorn använder sin inbyggda elektro-kemiska sensor för att upptäcka kolmonoxid.
* Under normal användning kan detektorn fungera i en period på 10 år från det datum användaren sätter den i bruk. Enheten börjar indikera slutet på livslängden genom att blinka med den gula LED-lampan tre gånger och avge 3 pip var minut. Byt ut larmet omedelbart.

## Underhåll

* Rengör enhetens frontlock regelbundet för att undvika damm eller skräp som kan påverka luftprovtagningen. Torka ytan med en trasa fuktad med rent vatten vid rengöring, använd inte rengöringsmedel, tvättmedel eller lösningsmedel.
* Undvik att använda aerosoler nära enheten.
* Måla inte enheten, färgen kan täppa till detektorns ventilationshål och påverka dess förmåga att ta luftprov.

## Varning

* Förhindra att CO-15 kolliderar eller faller så att enheten kan skadas.
* Denna apparat är utformad för att skydda individer från de akuta effekterna av kolmonoxidexponering. Den kommer inte att fullt ut skydda personer med särskilda medicinska tillstånd. Vid osäkerhet, rådfråga en läkare.
* Vid ett larm, håll andan snabbt för att undvika att andas in kolmonoxid och öppna dörrar/fönster för att vädra, lämna sedan lokalerna för säkerhet.
* Exponering för kolmonoxid kan leda till CO-förgiftning, vilket kan orsaka huvudvärk, yrsel och kräkningar som följd. Inandning av stora mängder CO kan även leda till allvarliga tillstånd såsom ökad hjärtfrekvens, medvetslöshet och andningssvikt samt död.
* Du får INTE modifiera apparaten under några omständigheter.
* Apparaten ska installeras för normal hemmiljö; den får inte ersättas/användas för andra ändamål såsom underhåll av bränsleförbränningsapparater, pannor eller skorstenar.
* Driftstemperaturen är -10°C till 50°C, drifthumiditet upp till 85% utan kondensation.
