# VESTA-384

**SD-32-BUS**

## **BUS trådbunden rökdetektor**

<figure><img src="https://3303998015-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FrdkzeLlunbeyGaOQoo5p%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=76c70d2a-b5d4-48cc-bb54-f7e298d2eccb" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

**Introduktion**

SD-32-BUS är en trådbunden rökdetektor utformad för att skydda dig mot potentiella brandrisker. Rökdetektorn använder flerkriterie-sensorteknik för att skilja mellan snabbt brinnande lågor och långsamt glödande bränder, samtidigt som den innehåller intelligent teknik för att särskilja matos från verkliga livshotande villabränder, vilket i praktiken eliminerar falsklarm.

Den trådbundna rökdetektorn kan också kopplas ihop med andra rökdetektorer i larmsystemet och larma när någon rökdetektor i systemet utlöses.

## **Delaridentifiering**

![](https://3303998015-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FVjL97qmiKRH4CIkhbeJ0%2F1.png?alt=media)

**1. LED-indikator / Testknapp**

**Röd LED**

* Snabb blinkning: Larm.
* Blinkar var 1 sekund: Brandvarnare i tystnadsläge för larm.
* Blinkar varannan sekund: Rökdetektorn värms upp och kalibreras.
* Blinkar kort: När inlärningsknappen trycks för att kontrollera om enheten fungerar normalt.
* Tänds kort: Sänder signal.

**Orange LED**

* Blinkar varje sekund: Kalibreringen misslyckades.
* Blinkar var 5:e sekund: Rökdetektering misslyckades eller enheten fungerar felaktigt.

**Testknapp**

* Tryck på knappen en gång för att:
  * Skicka en testsignal.
  * Kontrollera rökkammaren.
  * Tysta larm när brandvarnaren larmar.
* Håll in knappen i 10 sekunder för att påbörja kalibreringsprocessen.

2. **Summer**
3. **BUS-terminalfack**
4. **Krokar**
5. **Förstansat hål för kabeldragning**
6. **Fästskruv för lock till BUS-terminalfacket**
7. **BUS-terminal**
8. **Termineringmotstånds-hoppspänningsomkopplare**

När rökdetektorn är ansluten som den längst bort liggande BUS-enheten på en BUS-ledning, ställ in rökdetektorns terminalresistor-jumper och den första BUS-enhetens (vanligtvis Hybridpanelens) jumperströmbrytare till PÅ för att fungera som termineringsresistorer. Den anslutna BUS-linjens kommunikationsförmåga förbättras.

* Om hopparen är AV (hoppalinkningen är borttagen eller “parkerad” på en pinne) är kommunikationsförmågan på normal nivå.
* Om hopparen är PÅ kommer kommunikationsförmågan att förbättras.

9. **Monteringsfäste**
10. **Monteringshål**
11. **Monteringsmall**

## **Funktioner**

* ***Strömförsörjning***
  * När SD-32-BUS är fast ansluten till en Hybridpanel kan 13,5 V strömförsörjning tillhandahållas av Hybridpanelen.
* ***Test av brandvarnaren***

Genom att trycka på testknappen på brandvarnaren kan du testa om brandvarnaren fungerar normalt.

* Om rökdetektorn fungerar normalt tänds den röda LED-lampan i 2 sekunder följt av ett tvåtonigt pip.
* Om summern ger tvåtoniga pip 3 gånger, så är ”**Optiska kammaren**” på brandvarnaren antingen smutsig eller ur funktion.
* ***Upptäckt av dammansamling***
  * Detektorn kontrollerar regelbundet om det finns överdriven dammansamling inne i den optiska kammaren.
  * Om kammaren ackumulerar för mycket damm kommer detektorn att rapportera till panelen för att informera användaren att rengöra den.
  * Om kammaren fortfarande inte rengörs och får så mycket damm att den inte fungerar längre, kommer detektorn att rapportera till panelen om underhållsvarning.
* ***Övervakning***
  * Den trådbundna rökdetektorn skickar automatiskt en övervakningssignal till kontrollpanelen var 75:e sekund.
  * Om kontrollpanelen inte har mottagit signalen från den trådbundna rökdetektorn under en förinställd tid kommer kontrollpanelen att indikera att just den rökdetektorn har ett problem med utebliven signal.
* ***Larmaktivering***

Rökdetektorn aktiverar brandlarm när rökdetektering utlöses. När ett larm aktiveras skickar rökdetektorn larm signal och utlöser larm med sin inbyggda summer.

#### **Rökdetektion:**

* Brandvarnaren kontrollerar rök koncentration var 8:e sekund
* Larmet aktiveras när rök koncentrationen överstiger detektionsgränsen och fortsätter tills rök koncentrationen sjunker under larmtröskeln.
* Den röda LED:en kommer att blinka snabbt under larm.
* ***Larmtystnad***
  * När rökdetektorn larmar kommer ett tryck på testknappen att sätta rökdetektorn i larmdämpningsläge för att tysta larmet i 9 minuter. Summern slutar bara ljudas efter att larmet har varit aktiverat i minst 1 minut. Om knappen trycks in innan larmtiden når 1 minut kommer rökdetektorn att vänta tills larmtiden uppnått 1 minut innan den tystar larmet.
  * Under den 9 minuter långa larmdämpningsperioden kommer den röda LED-lampan att blinka en gång per sekund. Rökdetektorn kommer att fortsätta övervaka rök koncentrationen under larmdämpningsperioden:
  * När den 9 minuter långa larmdämpningsperioden har löpt ut, om rök koncentrationen har sjunkit under larmtröskeln, kommer rökdetektorn att avge ett 2-tonigt pip och återgå till normal drift utan att utlösa larm.
  * Om rök koncentrationen fortfarande överstiger larmtröskeln kommer brandvarnaren att börja larma igen.
  * Om rök koncentrationen fortsätter att stiga under larmdämpningsperioden och överstiger en andra larmtröskel kommer rökdetektorn att börja larma igen. Ett larm som aktiveras genom att överskrida den andra larmtröskeln kan inte tystas genom att trycka på testknappen.
* ***Sammankoppling***
  * Rökdetektorn är sammankopplad med andra rökdetektorer i larmsystemet. När en rökdetektor aktiverar larm kommer kontrollpanelen att meddela andra rökdetektorer att också larma även om de ännu inte har detekterat rök. Larmets längd följer kontrollpanelens inställning.
  * Avaktivering av systemet stoppar larm från andra rökdetektorer som aktiverats av kontrollpanelen. Larmet utlöst av den rökdetektor som detekterat rök stoppas endast när rökhalten sjunker under larmtröskeln.
  * Att trycka på testknappen på en rökdetektor tystar endast larmet för den specifika rökdetektorn, men kan inte tysta larmet för alla sammankopplade rökdetektorer.

{% hint style="danger" %}
***Varning***

* Kabeldragning för rökdetektorn bör endast utföras av certifierade tekniker med korrekt kunskap och utbildning i elektrisk utrustning.

* Innan installation eller något underhållsarbete, säkerställ att strömförsörjningen är frånkopplad.
  {% endhint %}

* ***Kabeldragning för rökdetektor***
  * Innan den trådbundna rökdetektorn ansluts till systemets BUS, stäng av strömmen.
  * För att underlätta kabelanslutningar är terminalblocken på varje BUS-systemmodul färgkodade.

![](https://3303998015-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FtiiWfhtPV3N3ScZ5N3QO%2F13.jpeg?alt=media)

* Flera BUS-enheter kan anslutas i serie till Hybridpanelen. För optimal kommunikation för de anslutna BUS-linjens enheter, se till att terminalmotstånds-hopparströmbrytarna för den första (vanligtvis Hybridpanelen) och den längst bort belägna BUS-enheten på en BUS-linje är inställda på PÅ för att fungera som termineringsmotstånd. Se till att endast aktivera de två nämnda hopparomkopplarna, och ställ inte hopparomkopplarna på PÅ för några andra BUS-enheter däremellan.

{% hint style="warning" %}
Notera:

* Den avtagbara designen av BUS-terminalblocken förbättrar installations effektiviteten. Innan kabeldragning kan du ta bort terminalblocken från kretskortet för enklare hantering och sätta tillbaka dem efter kabeldragningen.

* Efter att terminalen dragits ur, när du installerar terminalen tillbaka på kortet, se till att installera terminalen i samma riktning för att undvika potentiella faror.
  {% endhint %}

* Felaktiga anslutningar leder till driftstopp eller felaktig funktion. Inspektera kabeldragningen och säkerställ korrekta anslutningar innan ström slås på.

![](https://3303998015-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FXMdP9Qfk2fQ9ai7mrLbK%2F14.png?alt=media)

## ***Komma igång***

**Steg 1** Anslut detektorn till panelen. Slå sedan på panelens ström, rökdetektorn kommer då också att få ström.

**Steg 2** Efter att ström försörjts till rökdetektorn ljuder den två korta pip och börjar **värmas upp i 1 minut**. Den röda LED-lampan kommer att blinka varannan sekun&#x64;**.**

**Steg 3.** När rökdetektorn slutfört uppvärmningen ljuder ett pip för att indikera att den gått in i **kalibreringsläge**. Kalibreringsläget varar i **1 minut** (Om kalibreringen misslyckas kommer rökdetektorn att försöka kalibrera igen, kalibreringsläget varar högst 9 minuter). Den röda LED-lampan kommer att fortsätta blinka varannan sekund under kalibreringen.

**Steg 4.** När kalibreringen är slutförd ljuder rökdetektorn två korta pip och LED släcks för att återgå till normalt läge.&#x20;

{% hint style="warning" %}
Notera:

Om kalibreringen misslyckas ljuder rökdetektorn kontinuerligt. Stäng av strömmen till rökdetektorn och slå sedan på den igen för att försöka från steg 1.
{% endhint %}

Efter att uppvärmnings- och kalibreringsprocesserna har slutförts framgångsrikt kan du fortsätta med inlärningen.

**Steg 5.** Sätt kontrollpanelen i **lärläge**.

**Steg 6** Rökdetektorn kommer att upptäckas om den är korrekt ansluten till Hybridpanelen.

**Steg 7.** Klicka “**Lägg till**” för att inkludera den upptäckta rökdetektorn i kontrollpanelen.

### ***Identifiering***

Funktionen "Identifiera" används för att lokalisera en specifik BUS-enhet i det BUS-trådbundna systemet. Denna funktion är användbar för att skilja vilken enhet som är vilken, särskilt i en stor installation med många BUS-enheter.

För att lokalisera den trådbundna rökdetektorn i BUS-systemet:

**Steg 1.** På Hybridpanelens webbsida, klicka på “Identifiera” under enhetslistan efter SD-32-BUS:s enhetskolumnpost.

**Steg 2.** Om den trådbundna rökdetektorn tar emot signalen från Hybridpanelen kommer webbsidan att visa ett lyckat meddelande och den trådbundna rökdetektorns röda LED-indikator kommer att blinka 10 gånger för att visa användaren var den är.

{% hint style="warning" %}
Notera:

Om ett timeout-meddelande visas på webbsidan betyder det att den trådbundna rökdetektorn inte mottog signalen från panelen. Kontrollera att SD-32-BUS är korrekt ansluten till panelen inom lämpligt kabellängdsavstånd.
{% endhint %}

### ***Walk Test***

* För att säkerställa att den trådbundna rökdetektorn kan kommunicera med panelen efter att den lärts in, sätt kontrollpanelen i Walk Test-läge och tryck på testknappen på SD-32-BUS för att skicka en testsignal till kontrollpanelen.
* När panelen tar emot testsignalen ljuder den en gång och visar motsvarande information om den trådbundna rökdetektorn längst upp i enhetslistan.

{% hint style="info" %}
Notera:

Om det inte finns något svar från panelen efter att testknappen tryckts betyder det att panelen inte mottog testsignalen från enheten. Kontrollera att rökdetektorn är korrekt ansluten till panelen inom lämpligt kabellängdsavstånd.
{% endhint %}

### ***Omkartläggning/omkalibrering***

Eftersom rökdetektorns driftstillstånd kan förändras efter att den varit installerad en tid, kan du vilja kalibrera om rök

Detektor för att ta ett nytt tröskelvärde för rökdetektering och säkerställa optimal prestanda för rökdetektorn. För att göra detta:

* Håll in testknappen i 20 sekunder och släpp när rökdetektorn avger 3 pip. Enheten börjar kalibrera och den röda LED-lampan kommer att blinka varannan sekund som indikation.
* Kalibreringsprocessen varar i **1 minut** (Om kalibreringen misslyckas kommer brandvarnaren att försöka kalibrera igen, kalibreringsläget kommer att pågå högst 9 minuter).
* När kalibreringen är klar kommer brandvarnaren att ge ifrån sig ett tvåtonigt pip. Den röda LED:en slutar blinka för att indikera att den har återgått till normalt läge.
* Om kalibreringen misslyckas kommer rökdetektorn att pipa kontinuerligt och den orange LED-lampan kommer att blinka varje sekund. Stäng av strömmen till rökdetektorn och slå sedan på den igen för att starta om rökdetektorn.

## **Underhåll & rengöring**

Regelbunden service och rengöring hjälper till att hålla din brandvarnare i gott fungerande skick.

* Testa rökdetektorn veckovis för att verifiera att larmet och indikatorerna fungerar korrekt.
* Rengör brandvarnaren minst en gång var sjätte månad.
  * Dammsug försiktigt bort smuts/damm/små partiklar som samlats i rökdetektionskammaren och spåren.
  * Rengör höljet genom att torka av det noggrant med en fuktig trasa och torka det. Låt inte vatten komma in i larmet.
  * Använd aldrig rengöringsmedel, tvättmedel eller lösningsmedel på detektorn.
* Undvik att spraya luftfräschare, hårspray eller andra aerosoler nära brandvarnaren.
* Måla inte och modifiera inte detektorn under några omständigheter.

## **Utgångsdatum**

Brandvarnaren har en maximal livslängd på **10 år** från installationsdatumet. Du bör byta ut brandvarnaren omedelbart efter 10 års användning.

Det rekommenderas att skriva datumet ”Byt ut senast” (10 år från installationsdatumet) på baksidan av detektorn före installation.

## **Installation**

### ***Installationsriktlinje***

* Det rekommenderas att installationsplatsen är i den centrala delen av taket.
* Placera inte detektorn på följande platser:
* Köket – Rök från matlagning kan orsaka oönskat larm.
* I närheten av fläkt, lysrör eller luftkonditionering – luftdrag från dem kan påverka detektorns känslighet.
* Nära takbjälkar eller ovanför ett skåp – stillastående luft i dessa områden kan påverka detektorns känslighet.
* I toppen av en “**A**” ramtyp av tak.

### ***Montering av brandvarnaren***

**Steg 1.** Placera rökdetektorn på önskad monteringsplats.

**Steg 2.** Ta ut monteringsmallen som ingår i förpackningen. Bildens storlek motsvarar rökdetektorns verkliga storlek och den perforerade designen gör det enkelt att riva bort den efter installation.

**Steg 3.** Placera mallen tätt mot taket och använd de fyra hålen som mall för att borra hål och sätta in plugg vid behov.

Se till att pluggarnas kant är i nivå med monteringsytan.

**Steg 4.** Placera monteringsfästet ovanpå monteringsmallen och skruva fast det i väggen/taket.

**Steg 5.** Rökdetektorn har 4 hakar på sitt baklock. Håll rökdetektorn försiktigt och rikta in de 4 skårorna på monteringsfästet med de 4 hakarna.

<figure><img src="https://3303998015-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2F3Q1cxlsGRdDsnt559Dle%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=494c7507-2a7c-4448-9493-7544b2644959" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

**Steg 6.** Rotera medurs för att låsa fast haken.

<figure><img src="https://3303998015-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2Fo8cYhosDzC5TcGdAoyGp%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=3961a3c7-4a0c-4b39-ad02-9688a3c9c64a" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<figure><img src="https://3303998015-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FlNKC5uSBSSgX17Am4Bdb%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=27f359b8-111d-4a75-b718-28b9599d2c26" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

**Steg 7.** Installationen är nu klar. Du kan nu riva bort monteringsmallen.
