# VESTA-340

WEPC-1

## **Programmerbar utgångsförlängningsmodul**

{% hint style="warning" %}
Obs: Om du använder den **utan batteri** som reserv, måste du **ta bort JUMPER J8**, och lämna den i parkerat läge utan att koppla in den.
{% endhint %}

<figure><img src="https://3303998015-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2F86HXUXnAJw9UqcrSwURf%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=3613ce4c-2f7e-4035-9af2-539b23999fc5" alt=""><figcaption><p>Ta bort J8 när du använder utan reservbatteri</p></figcaption></figure>

## **Introduktion**

WEPC-1-seriens programmerbara utgångsutökningsmodul är utformad för att tillhandahålla programmerbar utgång för Hybridpanelen. Ansluten till Hybridpanelen via BUS-anslutning innehåller den 4 programmerbara reläutgångar som kan användas i samband med kompatibla paneler. WEPC-1-serien är utrustad med ett eget hölje som har sabotageskydd och LED-statusindikatorer.

**WEPC-1-seriens programmerbara utgångsutökningsmodul inkluderar följande modeller:**

**WEPC-1** – Programmerbar utgångsutökningsmodul

**WEPC-1B** – Programmerbar utgångsutökningsmodul med uppladdningsbart batteripaket

## **Identifiera delarna**

&#x20;                            **Framsida**                                                                               **Baksida**

![](https://3303998015-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2Famy2ozA4dFdcziAFyOM9%2F0.jpeg?alt=media)

&#x20;                                                                                            **Insida**

![](https://3303998015-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FGo3eQij4m17MpMFRTcJm%2F1.jpeg?alt=media)

1. **Ström-LED (Röd)**

På – Strömförsörjd av en 12V nätadapter eller Hybridpanelen.

Av – När strömmen är av eller när den drivs av uppladdningsbart batteri.

2. **Zon 1\~4-LED (Röd)**

Motsvarande zon-LED tänds när torrkontaktens reläutgångsbrytare är påslagen, och LED-lampan släcks när brytaren stängs av.

3. **Transmissions-LED (Röd)**

Tänds när förbindelsen mellan utökningsmodulen och kontrollpanelen är normal.

4. **Avbrytbar yta**

När utökningsmodulen tas bort med våld från monteringsplatsen kommer området att lossna och tillåta att sabotageswitchen aktiveras.

5. **Sabotageswitch (för väggmontering)**

Utökningsmodulen är skyddad av sabotageswitchen mot obehörig borttagning från monteringsplatsen.

6. **Monteringshål**
7. **Kabelhål**
8. **Batterianslutningsterminal (endast för WEPC-1B)**

För anslutning av det uppladdningsbara batteripaketet till kretskortet.

{% hint style="warning" %}
Om du inte vill installera batteriet kan dess övervakning inaktiveras genom att koppla loss jumperbrytaren J8. Koppla från strömförsörjningen innan du ändrar jumper J8.

* AV= batteriövervakning inaktiverad
* PÅ= batteriövervakning aktiverad
  {% endhint %}

9. **Terminalmotstånds-jumper (J3)**

När utökningsmodulen är ansluten som den längst bort liggande BUS-enheten på en BUS-ledning, vänligen ställ in utökningsmodulens terminalmotståndsjumper och den första BUS-enhetens (vanligtvis Hybridpanelens) jumper till PÅ för att fungera som avslutande motstånd. Den anslutna BUS-ledningens kommunikationsförmåga förbättras.

* Sätt jumpraren till AV genom att ta bort jumperlänken eller "parkera" jumperlänken på en stift

<figure><img src="https://3303998015-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FDF9q7v6wfNmtQWZNHY6j%2F1.png?alt=media&#x26;token=551a262d-05b2-42a7-9272-67ba89c8cece" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

* Sätt jumpraren till PÅ genom att låta jumperlänken vila på båda stiften

<figure><img src="https://3303998015-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FUMnmpoJED6HYuAhCiddi%2F2.png?alt=media&#x26;token=c1744e87-3978-4c64-a7b4-72697b5e280a" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

10. **Uppladdningsbart batteripaket (endast för WEPC-1B)**
11. **DC-kontakt**

För DC 12V switchad nätanslutning.

För att leverera stabil och tillräcklig ström för att ladda de uppladdningsbara batterierna för WEPC-1B rekommenderas starkt att använda en 12V/1A switchad nätadapter.**Avtagbar BUS-terminal**

12. **Torrkontakt relä PGM-utgångsterminal**
13. **Sabotageswitch (för höljeslock)**

Utökningsmodulen skyddas av sabotageswitchen mot obehörig öppning av höljet. När höljeslocket öppnas aktiveras sabotageswitchen.

15. **Återställningsknapp (Reserverad för internt bruk)**
16. **Testknapp**

Tryck på testknappen för att skicka en testsignal till kontrollpanelen.

## **Strömförsörjning**

* Utökningsmodulen drivs av Hybridpanelen, som kan tillhandahålla 13,5V strömkälla till utökningsmodulen. Dessutom rekommenderas att använda extern nätadapter (12V) när den är ansluten till laster som kräver högre strömförbrukning.
* När strömförsörjningen från adaptern avbryts och återställs kommer utökningsmodulen att sända en AC-fel-signal respektive en återställningssignal till kontrollpanelen.

## **Uppladdningsbart batteripaket (för WEPC-1B endast)**

* För WEPC-1B är ett Ni-MH uppladdningsbart batteripaket förinstallerat i utökningsmodulen för att fungera som backup vid strömavbrott.
* Vänligen anslut batteripaketet till kretskortet manuellt för att använda det som reservströmkälla och/eller för att ladda det automatiskt när ström är ansluten från adaptern eller Hybridpanelen.&#x20;

{% hint style="warning" %}
Innan du ansluter batteripaketet, se till att strömmen till DC-kontakten och/eller BUS-terminalen är avstängd. Det rekommenderas starkt att använda en 12V/1A switchad nätadapter för att leverera stabil och tillräcklig ström för att ladda batterierna.
{% endhint %}

* När det uppladdningsbara batteripaketet har låg ström kommer utökningsmodulen att sända en låg batterisignal till kontrollpanelen. När batterierna har laddats kommer den även att sända en batteriåterställningssignal till kontrollpanelen.

### **Sabotageskydd**

WEPC-1-serien har två sabotageswitchar; varje har en olika funktion.

* Sabotageswitchen för höljeslocket är placerad på framsidan av kortet. Den är i normalt läge när höljet är stängt. Sabotage inträffar när höljet öppnas och sabotageswitchen frigörs (Sabotage öppnat).
* Sabotageswitchen för väggmontering är placerad på baksidan av kortet. Den är i normalt läge när modulen är korrekt monterad på väggen. Sabotage inträffar när modulen tas bort med våld från monteringsplatsen; området lossnar och låter sabotageswitchen aktiveras.
* Sabotaget anses utlöst om någon av sabotagen öppnas. Sabotaget anses först återställt när båda sabotagen är i stängt läge.

### **Övervakningssignal**

* Efter att ha lärts in i kontrollpanelen kommer utökningsmodulen automatiskt att sända övervakningssignaler var 20–30:e sekund.

### **Anslutning till Hybridpanelen**

* Innan anslutning, se till att strömförsörjningen är frånkopplad och att panelens batteribrytare har skjutits till AV-läge.
* För att underlätta kabelförbindelser är terminalblocken på varje systemmodul färgkodade.

| <mark style="color:röd;">**röda**</mark>  | **VDD**  |
| ----------------------------------------- | -------- |
| **Svart**                                 | **GND**  |
| <mark style="color:gul;">**Gul**</mark>   | **485A** |
| <mark style="color:grön;">**Grön**</mark> | **485B** |

* För optimal kommunikation av den trådbundna förbindelsen mellan kontrollpanelen och de anslutna BUS-enheterna, se till att den längst bort liggande BUS-enhetens kommunikationsjumper och kontrollpanelens J53-jumper är inställda på PÅ för att fungera som ett avslutande motstånd. Aktivera endast dessa två jumperbrytare och ställ inte jumperbrytare på PÅ för andra BUS-enheter däremellan.
* WEPC-1-serien kan anslutas till och strömförsörjas antingen av kontrollpanelen via BUS-terminalen eller av extern ström via 12V-adaptern. Om utökningsmodulen använder extern ström, se till att kringgå den röda VDD-terminalen på kontrollpanelen med hjälp av Wago 221 skarvkontakt.
* Felaktiga anslutningar kommer att resultera i funktionsfel eller felaktig drift. Inspektera kablaget och säkerställ korrekta anslutningar innan strömmen slås på.
* Följande diagram visar hur WEPC-1 är ansluten till och strömförsörjd av Hybridpanelen.

![](https://3303998015-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FpZqUm8Zamq0sZpyiS3Lo%2F3.jpeg?alt=media)

* Följande är anslutningen av WEPC-1B till Hybridpanelen, med WEPC-1B driven av den externa strömkällan.

![](https://3303998015-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FBLroFOX9MZg3eb5G0AhZ%2F4.jpeg?alt=media)

{% hint style="warning" %}
*-Se till att kringgå den röda VDD-terminalen på kontrollpanelen med den medföljande Wago 221 skarvkontakten. Anslut VDD-terminalen till nästa BUS-enhet (t.ex. VST-892-BUS) som är strömförsörjd av Hybridpanelen.*

*-Den avtagbara utformningen av BUS-terminalen förbättrar installations effektiviteten. Innan kablaget kan du ta bort terminalblocken från enheten för enkel hantering och plugga in dem igen efter dragning av kablar. När du återinstallerar terminalblocken på kortet, se till att installera dem i samma riktning för att undvika potentiella faror.*
{% endhint %}

### **Komma igång**

Efter att ha anslutit utökningskortet till Hybridpanelen och slutfört enhetens kabeldragning, fortsätt med inlärning och programmering av strömbrytarsensorn.

#### ***\* Inlärning***

**Steg 1.** Anslut utökningsmodulen till kontrollpanelen. Slå sedan på kontrollpanele&#x6E;**.**

**Steg 2.** Klicka på “**Inlärning**” för att gå in på inlärningssidan.

**Steg 3.** Klicka på “**Start**” för att gå in i inlärningsläge.

**Steg 4.** Klicka **“Lägg till”** för att inkludera utökningsmodulen i panelen.

**Steg 5.** Om utökningsmodulen framgångsrikt lärs in i systemet kommer den tillagda enheten att visas i avsnittet "Inlärd enhet". Enhetstypen kommer att visas som "Expander".

#### ***\* Programmering av strömbrytarsensor***

Efter att den programmerbara utgångsutökningsmodulen har lagts till, fortsätt med programmering av strömbrytarsensorn.

**Steg 1.** Klicka på Trådbunden sensor för att öppna denna webbsida. Du kommer att se expandrarna längst ner på sidan.

**Steg 2.** Klicka på "Redigera" i slutet av expanderinlägget.

**Steg 3.** Välj och tilldela utgångsbrytaren för varje zon.

* **Typ**: Välj för att aktivera strömbrytaren för varje zon från Typens rullgardinsmeny. Standardinställningen är "Inaktiverad" och du kan välja att tilldela torrkontaktens reläutgångs strömbrytare till en zon genom att välja "Strömbrytare".

**Steg 4.** Klicka “**OK**” för att spara ändringarna när du är klar. Alternativt klicka på “**Åter**ställ” för att mata in all information igen.

**Steg 5.** Om processen lyckas kommer skärmen att visa “**Uppdaterad framgångsrikt.**” Strömbrytaren kommer att tilldelas ett specifikt område och zon.

**Steg 6.** Klicka på "PSS Control" under Enhetshantering, så kommer du in i **Strömbrytarsensor** webbsida.

**Steg 7.** På denna sida kan du slå på eller av strömbrytaren för varje zon.

**Steg 8.** Du kan också redigera dina enhetsinställningar och information. Klicka på "**Redigera**" i slutet av enhetsinlägget och klicka på "OK" för att spara ändringar när du är klar.

#### ***\* Identifiering***

Funktionen "Identifiera" används för att lokalisera en specifik BUS-enhet i det BUS-trådbundna systemet. Denna funktion är användbar för att skilja vilken enhet som är vilken, särskilt i en stor installation med många BUS-enheter.

För att lokalisera den programmerbara utgångsutökningsmodulen i BUS-systemet:

**Steg 1.** På Hybridpanelens webbsida, klicka på "Identifiera" under enhetslistan efter expanderns enhetskolumninlägg.

![](https://3303998015-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FKJqhDFvWZlxirK2z3Ica%2F5.png?alt=media)

**Steg 2.** Om den programmerbara utgångsutökningsmodulen tar emot signalen från Hybridpanelen kommer webbsidan att visa ett meddelande om framgång och WEPC-1(B):s ström-LED kommer att blinka 10 gånger för att indikera dess plats för användaren.

{% hint style="warning" %}
Om ett timeout-meddelande visas på webbsidan innebär det att den programmerbara utgångsutökningsmodulen inte mottog signalen från panelen.
{% endhint %}

Kontrollera om WEPC-1(B) är korrekt ansluten till panelen inom lämpligt kabelavstånd.

#### ***\* Gångtest***

* För att säkerställa att den programmerbara utgångsutökningsmodulen kan kommunicera med panelen efter att den lärts in, sätt kontrollpanelen i Walk Test-läge och tryck på Test-knappen på WEPC-1(B) för att sända en testsignal till kontrollpanelen.
* När panelen tar emot testsignalen kommer den att pipa en gång och visa WEPC-1(B):s information överst i enhetslistan.

{% hint style="warning" %}
Om det inte finns något svar från panelen efter att testknappen tryckts, betyder det att panelen inte tog emot testsignalen från enheten.
{% endhint %}

Kontrollera om WEPC-1(B) är korrekt ansluten till panelen inom lämpligt kabelavstånd.

### **PGM-kablage**

* PGM-porten kan fungera som torrkontaktens reläutgång.
* Som standard är N.C och COM inställda som kortslutna.
* Du kan ställa N.O. och COM som kortslutna genom att slå på strömbrytaren via programmeringssidan.

&#x20;                                          **Standardinställning**                          **Inställning via programmeringssidan**

![](https://3303998015-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FCL6v7OYT0P7TEK3KbK1c%2F6.jpeg?alt=media) ![](https://3303998015-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2F7vqV5rFvezlQ2Iq1qAdF%2F7.jpeg?alt=media)

### **Hur man monterar den programmerbara utgångsutökningsmodulen**

![](https://3303998015-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2Ficgb6Z26pTYdAAAQmjkb%2F8.jpeg?alt=media)

Den programmerbara utgångsutökningsmodulen kan monteras på väggen enligt följande steg:

* Lossa den nedre fästskruven och ta bort frontlocket,
* Använd hålen på den programmerbara utökningsplattan som mall och markera borrhålen på väggen.
* Borra hål på den markerade platsen på väggen. Sätt i plugg om det behövs.
* Skruva fast basen på monteringsplatsen.
* Sätt tillbaka frontlocket och dra åt den nedre fästskruven.
