# VESTA-309

**SDCO-3-RhTHM-ZW-SC-AC-OTA**

## **Rök- och kolmonoxiddetektor**

<figure><img src="https://3303998015-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FG1WSwd8TS2f2i0V0MCaN%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=ab1ccba8-3305-4ad1-9ad1-ecad1fbcd6b0" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

SDCO-3-RhTHM-ZW-SC-AC-OTA är en Z-Wave-rök- och kolmonoxiddetektor med inbyggd PIR-sensor, temperatur-, fuktighets- och värmedetektion, samt röstmeddelanden och ger åtkomst till klassen ”S2 Unauthenticated” och stödjer både Z-Wave SmartStart-inclusion och klassisk inclusion. Den kan skicka trådlösa signaler till Z-Wave-gatewayen/styrpanelen vid upptäckt av rökpartiklar eller kolmonoxid. Enheten är också seriekopplad med andra sensorer i Z-Wave-gatewayen för att fungera som en extra siren. När någon annan sensor i Z-Wave-nätverket aktiveras och skickar ett larm, kommer rökdetektorn även att utlösa larm med sin inbyggda summer som en siren för att hjälpa till att varna (för modeller med seriekoppling).

SDCO-3 är utformad för att monteras i taket eller över trappuppgångar där rök samlas för att snabbt kunna utlösa larm och skydda ditt hem mot brandrisker.

SDCO-detektorn är en Z-Wave-aktiverad enhet och är fullt kompatibel med alla Z-Wave-aktiverade nätverk. Z-Wave är ett trådlöst kommunikationsprotokoll som använder låg-effekt RF-radio.

![](https://3303998015-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FiiLNgr35CX9q0hLuCyXs%2F1.png?alt=media)

## ***Delaridentifiering***

1. **Högtalare**
2. **Knapp**
   * Tryck på knappen en gång för att skicka ett larmtest, avaktivering av larmtest samt temperatur- och fuktsignaler för att testa rök- och kolmonoxiddetektorn.
   * Tryck på knappen i 5 sekunder, släpp knappen när den bärnstensfärgade LED-lampan tänds. Den bärnstensfärgade LED-lampan kommer sedan att börja blinka för att indikera att den har gått in i viloläge (snooze). Se Tillfälligt viloläge under avsnittet Funktioner för mer information.
   * Tryck på knappen en gång under larm för att tysta larmet.
   * Tryck på knappen 3 gånger inom 1,5 sekunder för att skicka en inclusion-kod.
   * Tryck och håll knappen i 10 sekunder. Släpp knappen när du hör 2 pip för att gå in i rökkalibrering och CO-självdiagnosprocess.
   * Tryck och håll knappen i 20 sekunder. Släpp knappen när du hör 3 pip för att utföra fabriksåterställning.
   * Tryck på knappen två gånger innan du sätter i nya batterier.
3. **PIR-rörelsesensor**
4. **LED-indikator**

**Röd LED**

* Tänds kort: Sänder signal.
* Snabb blinkning: Larm.
* Blinkar varje sekund: I larm-tystnadsläge.
* Blinkar varannan sekund: Under uppvärmning och kalibreringsprocess.
* Blinkar snabbt 3 gånger var 8:e sekund: Rök upptäckt under brandverifieringsperiod.
* Blinkar snabbt 2 gånger var 5:e sekund: När den är i snoozeläge

**Gul LED**

* Blinkar varje sekund: Enheten har slagits på/kalibrering misslyckades.
* Blinkar två gånger var 5:e sekund: Enhetsfel.
* Blinkar var 45:e sekund: Låg batterinivå

**Både röd och gul LED (ser orange ut från utsidan)**

* Tänds: Temperatur-/fuktighetssensor fel.
* Blinkar var 4:e sekund: Batteriet är slut.

5. **Summer**
6. **Monteringshål**
7. **Monteringsfäste**
8. **Manipuleringsbrytare**
9. **Batterifackslucka**
10. **Batteribrytare (inuti)**
11. **Förstansat hål för kablage**
12. **Skruv för fastsättning av batterifackets lock**
13. **Spår**
14. **Firmware-uppdateringsport (USB Type-C)**
    * Endast för firmwareuppdatering med anpassad kabel. **Observera:** Felaktig användning av vanlig USB Type-C-kabel kan orsaka funktionsstörning i enheten.

## **Funktioner**

### ***Batteri- och låg batteridetektion***

* Modellen SDCO-3-RhTHM-ZW-SC-AC-OTA använder AC 100–240V som strömkälla och har tre 600 mAh AAA Ni-MH uppladdningsbara batterier som reservbatteri vid strömavbrott. Batteriet ingår i paketet.
* När det uppladdningsbara batteriet laddas kommer SDCO-detektorn att rapportera sin batteriprocent till gatewayen/styrpanelen respektive vid 100 %, 90 %, 80 %, 70 %, 60 %, 50 %, 40 %, 30 % och 20 % (lågt batteri).
* Om ett AC-strömavbrott upptäcks kommer SDCO-detektorn att sända en rapport om AC-fel till styrpanelen.
* När SDCO-detektorn har låg batterinivå kommer en låg batterisignal att skickas tillsammans med ordinarie sändningar. Den bärnstensfärgade LED-lampan kommer att blinka med ett ledsamt pip med låg volym en gång var 45:e sekund.
* Både röd och bärnstensfärgad LED kommer att blinka en gång var 4:e sekund när batteriet är helt slut.

### ***Manipuleringsbrytare***

* SDCO-detektorn är skyddad av en sabotageswitch som trycks ihop när SDCO-detektorn hängs på monteringsfästet. När SDCO-detektorn tas bort från monteringsfästet aktiveras sabotageswitchen och SDCO-detektorn skickar en sabotage-öppensignal till systemets kontrollpanel för att informera användaren om detta.
* SDCO-detektorn kommer att skicka en sabotage-stängningssignal till styrpanelen efter att enheten är påsatt monteringsfästet. Observera att SDCO-detektorn måste vara inkluderad i Z-Wave-nätverket först.

### ***Känslighetsläge***

* Enhetens känslighetsnivå kan justeras med Z-Waves konfigurationskommando. Upp till åtta känslighetsnivåer kan konfigureras (standard: 0x04). Ställ in 0x01 för högsta känslighetsnivå. Se sida 11 **”Konfigurationer”** avsnittet för detaljer.
* ***Tillfälligt viloläge (Snooze)***
  * Denna funktion låter dig pausa rörelsedetekteringsfunktionen under en angiven tidsperiod för att undvika oönskade rörelsevarningar utan att behöva avväpna enheten.
  * Som standard är funktionen avaktiverad och kan aktiveras genom att trycka på knappen i 5 sekunder, vilket aktiverar läget i 5 minuter. Du kan också aktivera läget med Z-Waves konfigurationskommando, och upp till 36 timmar kan konfigureras. Viloläget avslutas så snart du trycker på någon knapp eller använder enheten. Se sida 12 **”Konfigurationer”** avsnittet för detaljer.

## ***Lägga till enhet (Inkludering)***

Enheten stöder både klassisk inkluderingsprocess och SmartStart-inkludering.

### **Klassisk inkludering**

Denna produkt kan inkluderas och användas i vilket Z-Wave-nätverk som helst tillsammans med andra Z-Wave-certifierade enheter från andra tillverkare och/eller applikationer. Alla noder utan batteridrift i nätverket kommer att fungera som repeaters oavsett leverantör för att öka nätverkets tillförlitlighet.

* För att lägga till SDCO-detektorn i styrpanelen måste du först ansluta den till AC-nätström. Följ stegen nedan för att fortsätta.

**Steg 1.** Innan du börjar, hitta huvudsäkringsbrytaren eller säkringsboxen.

**Steg 2.** När du hittat den, öppna dörren och stäng av huvudströmbrytaren.

**Steg 3.** Två Wago 221 skarvkontakter medföljer. Ta ut en kontakt. Lyft upp spaken och för in den vita ledningen. **Steg 4.** Tryck spaken tillbaka nedåt. Det transparenta höljet gör att du kan kontrollera om ledningen är korrekt ansluten. **Se till att ledningen sitter ordentligt innan du fortsätter.**

**Steg 5.** Upprepa steg 3 och 4 för att sätta in den svarta ledningen. Att föra in de två ledningarna på samma sida (höger), som visas nedan, i de två kontakterna ger enklare installation i följande steg.

**Steg 6.** För in AC-ledningarna i de två kontakterna respektive, som visas nedan. Om du vrider batteribrytaren till ON-position börjar det uppladdningsbara batteriet att laddas.

![Figur 1. För in den vita och den svarta ledningen.](https://3303998015-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FsT5v2A5i0MAa6zNgAdtF%2F8.png?alt=media)

![Figur 2. Kontrollera om ledningarna är korrekt anslutna.](https://3303998015-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FyujjUiynMw7NfYTGzZ5Q%2F9.png?alt=media)

![Figur 3. För in AC-ledningarna.](https://3303998015-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FCaWU4ltTYIQytdEZdTXI%2F10.png?alt=media)

**Steg 7.** Vänd SDCO-detektorn. Du hör ”Välkommen, rökvarnare och kolmonoxiddetektor”, vilket indikerar att den är redo för vidare installation (endast för modeller med seriekoppling).

* SDCO-detektorn tillåter användare att ställa in en platsangivelse för ett område. För att se hela listan över platser och installationsinstruktioner, se ”***Röstmeddelande***” avsnittet för detaljer. Det rekommenderas att utföra uppvärmnings- och kalibreringsprocessen **innan** du inkluderar din enhet i Z-Wave-koordinatorn.

**\<Uppvärmning och kalibrering>**

1. SDCO-detektorn kommer att avge 2 korta pip och börja uppvärmningsprocessen i **1** minut. LED kommer att blinka var 2:a sekund.
2. När 1-minuts uppvärmningsperiod har gått ut kommer SDCO-detektorn att ge ett pip för att indikera att den nu går in i kalibreringsprocessen. Kalibreringsprocessen tar 1–7 minuter; LED-lampan kommer att fortsätta blinka under kalibreringen.
3. När kalibreringen är klar kommer SDCO-detektorn att avge ett tvåtonsljud och LED-lampan slutar blinka för att indikera att den nu är i normal drift. Om kalibreringen misslyckas kommer SDCO-detektorn att avge kontinuerliga pip.

**\<Inkludering till Z-Wave-koordinatorn>**

1. Sätt Z-Wave-gatewayen eller styrpanelen i inklusionsläge (se Z-Wave-gatewayens eller styrpanelens manual).
2. Inom 1,5 sekunder, tryck på knappen 3 gånger.
3. Se driftmanualen för Z-Wave-gatewayen eller styrpanelen för att slutföra inklusionsprocessen.
4. Om sensorn redan har inkluderats i en annan Z-Wave-gateway/styrpanel, eller om sensorn inte kan inkluderas i den aktuella Z-Wave-gatewayen/styrpanelen, vänligen exkludera den först (se Exclusion) innan du försöker inkludera den i den nuvarande Z-Wave-gatewayen/styrpanelen.

### **SmartStart-inkludering**

![](https://3303998015-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FjJCnYuGSMZfSTFn3JO2E%2F11.jpeg?alt=media)

Z-Wave SmartStart använder enhetens DSK för att förbättra och förenkla inklusionsprocessen. DSK är en devicespecifik nyckel som används för autentiserad kommunikation. DSK-informationen lagras i QR-kodformat som är tryckt på en etikett och fäst på enhetens utsida.

Med en Z-Wave-kontroller som stödjer SmartStart-inclusion kan en SmartStart-aktiverad enhet läggas till i ett Z-Wave-nätverk genom att skanna Z-Wave-QR-koden på produkten. Utan ytterligare åtgärd kommer enheten att läggas till automatiskt inom 10 minuter efter att den har slagits på i närheten av nätverket.

* Sätt Z-Wave-gatewayen eller kontrollpanelen i **Inkluderingsläge** (vänligen se Z-Wave-gatewayens eller kontrollpanelens manual).
* Skanna QR-koden på SDCO-detektorn för att hämta **DSK**.
* Slå på SDCO-detektorn, en SmartStart-inclusionsbegäran kommer automatiskt att skickas till gatewayen.
* Gatewayen kommer automatiskt att inkludera enheten vid igenkänning genom att matcha inklusionsförfrågan med den erhållna DSK
  * Enhetens DSK används endast under inkludering.
  * DSK kan läsas utan att SDCO-detektorn är påslagen, så det är möjligt att förbereda gatewayen för att inkludera enheten innan installation och påslagning av SDCO-detektorn.
  * Om enheten redan har lagts till (inkluderats) i en annan Z-Wave-gateway/styrpanel, vänligen exkludera den först (se ***Ta bort enhet*** ) innan du försöker inkludera den i den nuvarande Z-Wave-gatewayen/styrpanelen. Enheten kommer inte att skicka en

SmartStart-inclusionsbegäran om den redan finns i en Z-Wave-gateway/styrpanel.

## ***Ta bort enhet (Exkludering)***

SDCO-detektorn måste tas bort från befintligt Z-Wave-nätverk innan den inkluderas i ett annat.

* Sätt Z-Wave-gatewayen eller styrpanelen i exklusionsläge (se Z-Wave-gatewayens eller styrpanelens manual).
* Inom 1,5 sekunder, tryck på knappen 3 gånger och SDCO-detektorn kommer att tas bort från Z-Wave-nätverket.

## ***Röstmeddelande (för modeller med seriekoppling)***

SDCO-detektorn tillåter användaren att ställa in en platsangivelse för ett område (t.ex. kök eller källare). När ett larm utlösts kommer SDCO-detektorn att spela upp det förprogrammerade röstmeddelandet för att varna användaren om att evakuera. För första installation, följ stegen nedan:

**Steg 1.** Slå på batteribrytaren.

**Steg 2.** Meddelande #1 ”Välkommen, rökvarnare och kolmonoxiddetektor” kommer att spelas upp.

**Steg 3.** Meddelande #2 ”Ingen plats programmerad” kommer att spelas upp.

**Steg 4.** Meddelande #3 ”För att välja plats, tryck och håll knappen nu” kommer att spelas upp.

**Steg 5.** Fortsätt hålla knappen och meddelande #4 ”För att programmera plats: tryck och håll knappen efter att platsen hörts” kommer att spelas upp. **Steg 6.** Fortsätt hålla knappen och meddelande #6 ”Plats” kommer att spelas upp följt av platser att välja mellan (från meddelande #11–31).

**Steg 7.** För att ställa in önskat platsmeddelande, släpp helt enkelt knappen.

**Steg 8.** Enheten spelar meddelande #7 ”Programmerad” efter att du släppt knappen och ger 2 pip som bekräftelse.

<figure><img src="https://3303998015-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FOpqCxSy7cR52Wj30smb0%2F10.png?alt=media&#x26;token=699aea63-73ba-4400-8e12-50fc25b35984" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<figure><img src="https://3303998015-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FflITC8mPOJxJ8kDLct96%2F11.png?alt=media&#x26;token=2658aecb-8390-43ec-b4e7-a764b6f5f085" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

* När ett CO-, rök- och/eller temperaturalarm utlöses kommer sirenen att aktiveras enligt nedanstående tidslängd och följas av röstmeddelanden för att informera användaren att evakuera.

<figure><img src="https://3303998015-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FMCfdmejlceZEYLLYaxR9%2F12.png?alt=media&#x26;token=3f9b9f81-bd69-44c2-8531-5e369fed20df" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

## ***Brandverifiering***

* Brandverifiering kan användas för att ställa in en verifieringstid med Z-Waves konfigurationskommando för SDCO-detektorn. När brandverifieringstimer är inställd kommer SDCO-detektorn att börja räkna ner verifieringstiden när enheten triggas. Upp till 150 sekunder kan ställas in (standard: 0 sekunder). Se sida 10 **”Konfigurationer”** avsnittet för detaljer.
* Om brandverifieringsfunktionen är aktiverad kommer den röda LED-lampan att blinka snabbt 3 gånger var 8:e sekund om rök upptäcks under denna period. Efter att brandverifieringstimern löpt ut kommer SDCO-detektorn att aktivera brandlarm om rökhalten överstiger detektionsgränsen.

## ***Larmdetektion***

SDCO-detektorn kommer att aktivera brandlarm när antingen dess rökdetektions- eller höga värmedetekteringsfunktion utlöses. När ett larm aktiveras kommer SDCO-detektorn att sända larmsignal och utlösa larm med sin inbyggda summer, den röda LED-lampan kommer att blinka snabbt.

**Rökdetektion:**

* SDCO-detektorn kontrollerar rök koncentration var 8:e sekund
* När rökhalten överstiger detektionsgränsen skickar SDCO-detektorn en aktiv signal till styrpanelen och aktiverar larmet.
* Om rökhalten kvarstår kommer SDCO-detektorn att fortsätta skicka den aktiva signalen varje minut till styrpanelen.
* Om ingen rök upptäcks under 20 kontinuerliga detektionstillfällen kommer SDCO-detektorn att sända en återställningssignal.

**Värmedetektion:**

* SDCO-detektorn kontrollerar temperaturen var 10:e sekund.
* Larmet kommer att aktiveras under följande förhållanden:
  * När temperaturen stiger med 8,25 °C per minut (stigningshastighet).
  * När temperaturen överstiger 57,25 °C (hög värme).
* Om ingen hög värme upptäcks under 16 kontinuerliga detektionstillfällen kommer SDCO-detektorn att sända en återställningssignal.
* Om larmet utlösts av hög värme (57,25 °C) måste temperaturen sjunka under 49 °C för att detektorn ska sluta larma.

**Kolmonoxiddetektion:**

1. CO-sensorn kontrollerar CO-koncentrationsnivån var 16:e sekund; om koncentrationen överstiger detektionsgränsen kommer SDCO-detektorn att sända larm och utlösa larm med sin inbyggda summer.
2. CO-sensorn har en självdiagnosfunktion och kontrollerar regelbundet sensorstatusen var 12:e timme.
3. Larmet aktiveras efter att CO-koncentrationen registrerats enligt tidslängden i tabellen nedan: (överensstämmer med EN-50291-standarden)

<figure><img src="https://3303998015-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2F0jiM29CvAR1knj8M7TfS%2F10.png?alt=media&#x26;token=500df7c7-2b6a-4400-9aaf-3e14b185deaf" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

4\. Larmet kommer att aktiveras efter att CO-koncentration upptäcks enligt tidslängd i följande tabell: (överensstämmer med UL-2034-standarden)

<figure><img src="https://3303998015-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2F2jCBVCAdrgHJYeFUTIds%2F11.png?alt=media&#x26;token=05950ec7-0063-4e59-a514-ece2d2719fad" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

5. När CO-koncentrationsnivån överstiger tröskeln och kvarstår under den tidslängd som anges i tabellen ovan, kommer SDCO-detektorn att sända signalen till Z-Wave-koordinatorn och utlösa larm med sin inbyggda siren.
6. Om CO sjunker under 30 ppm under 10 kontinuerliga detektionstillfällen kommer SDCO att sända en återställningssignal.

**Temperatur- och fuktdetektion:**

Temperatur- och fuktighetssensorn kommer att sända temperatur- och fuktsignaler regelbundet enligt inställning. Fabriksstandardintervallet är 30 till 33 minuter.

* SDCO-detektorn kommer att skicka temperatursignal när temperaturen ändras med +/- 2 °C.
* Du kan även trycka på knappen en gång för att manuellt skicka en temperatursignal.

## ***IR-detektion***

* SDCO-detektorn kommer att sända signal till styrpanelen om någon rörelse upptäcks inom IR-detektionsområdet. Summern kommer inte att ljuda och LED-lampan kommer inte att blinka. Se din styrpanel för detaljer.
* Om ingen ytterligare rörelsedetektering eller varning inträffar inom 60 sekunder återställs IR-sensorn och återgår till normal drift.

## ***Test av SDCO-detektorn***

Genom att trycka på knappen på SDCO-detektorn kan du testa om SDCO-detektorn fungerar normalt.

* Om SDCO-detektorn fungerar normalt kommer den röda LED-lampan att blinka en gång följt av ett 2-tonigt pip.
* Om tre 2-toniga pip (DO-DI DO-DI DO-DI) avges betyder det att röksensorn är ur funktion.
* Om 5 pip (DO-Bi-Bi-Bi-DO) avges betyder det att värmesensorn är ur funktion.
* Om 7 pip (Bi-Bi-Bi-DO-Bi-Bi-Bi) avges betyder det att CO-sensorn är ur funktion.

## ***Larmtystnad***

* Det finns två sätt att manuellt sätta SDCO i larm-tystnadsläge: trycka på knappen eller skicka **Scene/Siren Control eller Siren On/ Off Control** kommando. Med någon av metoderna går SDCO in i larm-tystnadsläge. Efter perioden skickas en återställningssignal. Se sida 8 **”Rökfara/ Rökfara rensad&#x20;*****, Värmefara rensad och CO-fara/*****&#x20;CO-fara rensad”** avsnittet för detaljer.

**Tryck på knappen:**

* När rökdetektorn larmar kommer ett tryck på knappen att sätta rökdetektorn i larm-tystnadsläge för att tysta larmet.

**Skicka Scene/Siren Control eller Siren On/Off Control-kommando:**

* Scene/Siren Control-kommandot låter dig programmera olika larmtyper med platsangivelse. **Observera att detta kommando INTE kan användas för att stoppa siren och röstmeddelanden vid ett verkligt larm.**
* För att stänga av siren och röstmeddelanden med detta kommando, ställ Basic Set: 0x00. SDCO-detektorn går då in i larm-tystnadsläge.
* Siren On/Off Control-kommandot låter dig styra sirenen för ett rökvarningslarm. **Observera att detta kommando INTE kan användas för att stoppa siren och röstmeddelanden vid ett verkligt larm.**
* För att stänga av sirenen med detta kommando, ställ Basic Set: 0x00. SDCO-detektorn går då in i larm-tystnadsläge.
* Under larm-tystnadsperioden kommer den röda LED-lampan att blinka en gång per sekund. Rökdetektorn kommer fortsätta övervaka rökhalten under larm-tystnadsperioden:

1. Efter att larm-tystnadsperioden löpt ut, om rökhalten har sjunkit under larminivån, kommer rökdetektorn att avge ett tvåtonspip och återgå till normal drift utan att utlösa larm.
2. Om rök koncentrationen fortfarande överstiger larmtröskeln kommer brandvarnaren att börja larma igen.
3. Om rökhalten fortsätter att stiga under larm-tystnadsperioden och överstiger en andra larminivå kommer SDCO-detektorn att börja larma igen. Ett larm som aktiverats genom att överstiga den andra larminivån kan tystas genom att trycka på knappen.

## ***Omkartläggning/omkalibrering***

SDCO-detektorn kalibrerar sin röksensor varje gång ström appliceras för att säkerställa optimal rökkänslighet. Efter installation kan rökkänsligheten förändras över tid, vilket kan påverka dess röksensorfunktion och kräva recalibrering. Det finns två sätt att kalibrera rökdetektorn: automatisk kalibrering och manuell kalibrering.

**Automatisk kalibrering:**

* Efter att ha slagits på utför rökdetektorn automatisk kalibrering efter 4 timmar.
* Efter den första automatiska kalibreringen kommer rökdetektorn att utföra automatisk kalibrering varje månad. Under den automatiska kalibreringsprocessen kommer rökdetektorn inte att avge något ljud.
* Om automatisk kalibrering misslyckas kommer den bärnstensfärgade LED-lampan att blinka varje sekund tillsammans med kontinuerliga pip.
* När rökdetektorns automatiska kalibrering misslyckas kommer rökalarmsfunktionen fortfarande att fungera normalt med hjälp av tröskelvärdet från den senaste lyckade kalibreringen.

**Manuell kalibrering:**

* Manuell kalibrering kan utföras när som helst efter önskemål:
  1. Tryck och håll knappen i 10 sekunder och släpp när rökdetektorn avger 2 pip.
  2. Rökdetektorn kommer att gå in i kalibreringsprocess. LED-indikatorn kommer att blinka var 2:a sekund.
  3. När rökdetektorn har slutfört återkalibreringen kommer den att avge två snabba pip för att indikera detta. LED-lampan stängs av.
  4. Om kalibreringsprocessen misslyckas kommer rökdetektorn att avge larm. Ta bort och sätt tillbaka batteriet för att starta processen igen.

## ***Identifiera enheten***

Funktionen är tillgänglig för att identifiera SDCO-detektorn bland dina enheter genom att skicka Z-Wave-kommandon till gatewayen. Om enheten tar emot signalen framgångsrikt kommer enhetens LED att börja blinka. Antalet blinkcykler kan programmeras med Z-Wave Indicator CC-kommandon. Se ”***Kommandoklassens dataformat”*** avsnittet för detaljer.

## ***Återställning till fabriksinställningar***

*(Använd endast fabriksåterställning när nätverkets styrpanel/gateway saknas eller är ur funktion).*

* Tryck och håll knappen på SDCO-detektorn i 20 sekunder. Släpp knappen när du hör 3 pip för att utföra fabriksåterställning.

{% hint style="warning" %}
Notera:

Fabriksåterställning av SDCO återställer den till fabriksinställningar (exkluderad från Z-Wave-nätverket). Z-Wave-gatewayen eller styrpanelen kommer fortfarande att behålla sina Z-Wave-inställningar. Se gatewayens eller styrpanelens manual om hur du tar bort SDCO:s Z-Wave-inställningar.
{% endhint %}

## **Underhåll & rengöring**

Regelbunden underhåll och rengöring hjälper till att hålla din SDCO-detektor i gott skick.

* Testa SDCO-detektorn varje vecka för att verifiera att larm och indikatorer fungerar korrekt.
* Rengör SDCO-detektorn minst en gång var sjätte månad.
  * Dammsug försiktigt bort smuts/damm/små partiklar som samlats i rökdetektionskammaren och spåren.
  * Rengör höljet genom att torka noggrant med en fuktig trasa och torka det. Få inte vatten inuti larmet.
  * Använd aldrig rengöringsmedel, tvättmedel eller lösningsmedel på detektorn.
* Undvik att spraya luftfräschare, hårspray eller andra aerosoler nära SDCO-detektorn.
* Måla inte och modifiera inte detektorn under några omständigheter.

## **Utgångsdatum**

SDCO-detektorn har en maximal livslängd på **10 år** från installationsdatumet. Du bör omedelbart byta ut SDCO-detektorn efter 10 års användning.

Det rekommenderas att skriva ”Byt ut senast”-datumet (10 år från installationsdatum) på baksidan av detektorn före installation.

## **Installation**

### ***Installationsriktlinje***

* Det rekommenderas att installera enheten i takets mittområde. När den är monterad i taket har PIR bättre detektionsprestanda mot horisontell rörelse.
* Den idealiska monteringshöjden för SDCO-detektorn är 2,4 till 3 meter. Montering ovanför 3 meter kan påverka detektionsprestandan.
* Montera inte detektorn på följande platser:
  * Köket – Rök från matlagning kan orsaka oönskat larm.
  * I närheten av en ventilationsfläkt, lysrör eller luftkonditionering – luftdrag från dessa kan påverka detektorns känslighet.
  * Nära takbjälkar eller ovanför ett skåp – stillastående luft i dessa områden kan påverka detektorns känslighet.
  * I toppen av en ”**A**” ramtyp av tak.

<figure><img src="https://3303998015-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FTQPX8MT8y4JzIIgSYzxh%2F10.png?alt=media&#x26;token=bf4cf3f2-8ead-4244-9826-30d16fa1c7fd" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

* SDCO-detektorn kan stödja detektionsområde inom en radie på 4 meter.

<figure><img src="https://3303998015-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2Fhmt5roeBYHqMHOm9fpON%2F10.png?alt=media&#x26;token=21034152-e767-4ddb-8826-a3b3b9ff0066" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### ***Installationsrekommendation***

* **Begränsningar**
  * Exponera inte SDCO-detektorn för direkt solljus.
  * Undvik att installera SDCO-detektorn i områden där enheter som luftkonditionering eller värmare kan orsaka snabba temperaturförändringar i detektionsområdet.
  * Undvik stora hinder i detektionsområdet.
  * Peka inte direkt mot värmekällor, t.ex. eldar eller pannor, och inte ovanför element.

## ***Montering av SDCO-detektorn***

**Steg 1.** Innan du börjar, hitta huvudsäkringsbrytaren eller säkringsboxen.

**Steg 2.** När du hittat den, öppna dörren och stäng av huvudströmbrytaren.

**Steg 3.** Placera SDCO-detektorn på önskad monteringsplats och använd räckviddstest för att säkerställa att SDCO kan tas emot av styrpanelen på monteringsplatsen.

**Steg 4.** Två Wago 221 skarvkontakter medföljer. Ta ut en kontakt. Lyft upp spaken och för in den vita ledningen.

**Steg 5.** Tryck spaken tillbaka nedåt. Det transparenta höljet gör att du kan kontrollera om ledningen är korrekt ansluten. **Se till att ledningen sitter ordentligt innan du fortsätter.**

**Steg 6.** Upprepa steg 4 och steg 5 för att sätta in den svarta ledningen. Att föra in de två ledningarna på samma sida (höger), som visas nedan, i de två kontakterna ger enklare installation i följande steg.

**Steg 7.** För in AC-ledningarna i de två kontakterna respektive, som visas nedan.

<figure><img src="https://3303998015-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FX5Yjtxp6KKlyspaIVGV5%2F10.png?alt=media&#x26;token=d6820bcb-f1ce-497d-ae01-0db78cf0453d" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

**Steg 8.** SDCO-detektorn har ett monteringsfäste för takinstallation. Fästet ger tvåvägs flexibilitet.

**Steg 9.** Använd de 4 hålen på fästet som mall för att borra hål och sätt i plugg om det behövs.

**Steg 10.** Användaren kan vrida monteringsfästet medurs eller moturs för att låsa kroken. Se till att väggpluggarna är i nivå med monteringsytan.

**Steg 11.** När positionen är tillfredsställande, skruva fast monteringsfästet i taket.

**Steg 12.** Torka noggrant bort damm, annars kan sensorn bli smutsig och förhindra att den fungerar korrekt vid en nödsituation.

**Steg 13.** Använd en Phillips-skruvmejsel för att ta bort skruven som håller batterifacket. Ta bort locket på batterifacket och fäst kabeln på SDCO-detektorns kretskort. Den felsäkra designen ger en enkel installationsprocedur.

<figure><img src="https://3303998015-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FY1KuIIFZMDJCL5u0Y0P3%2F10.png?alt=media&#x26;token=a05d6d28-e4a3-4620-a246-3e5b2eebc410" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

**Steg 14.** Placera de två skarvkontakterna i utrymmet bredvid det uppladdningsbara batteriet.

**Steg 15.** Sätt tillbaka locket till batterifacket på rätt plats och dra åt fixeringsskruven. Det förstansade hålet på locket ökar dess flexibilitet.

**Steg 16.** SDCO har tre hakar på sitt bakstycke (som visas nedan) för att haka enheten på monteringsfästet.

**Steg 17.** Håll SDCO-detektorn försiktigt och haka detektorn på monteringsfästet.

**Steg 18.** Vrid SDCO-detektorn medurs för att låsa kroken. Installationen är nu klar.

**Steg 19.** Slå på huvudströmbrytaren för fortsatt drift.

## **Z-Wave-information**

**Enhetstyp:** Sensoravisering Rökvarning

**Rolltyp:** Alltid på-slav (AOS)

**Tillverkar-ID:** 0x018E

**Produkt Typ ID :** 0x0003

**Produkt-ID:** 0x0115

**Max antal associationsgrupper:** 3

**Stödda kommando-klasser :**

<figure><img src="https://3303998015-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FlKvQvlfrtz4Ml4sh93kn%2F10.png?alt=media&#x26;token=100519ec-df69-4a9d-a1e8-a52eeb003d0a" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<figure><img src="https://3303998015-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FE10UrO9vPAOK6IvVsdPx%2F11.png?alt=media&#x26;token=ca062761-de77-4bf7-bf01-0fc117939401" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### ***Z-Wave-grupper (Association Command Class Version 2)***

Grupp 1 för ”LifeLine”: (max noder: 5)

Battery CC (COMMAND\_CLASS\_BATTERY)

SensorMultilevel CC, V11 (COMMAND\_CLASS\_SENSOR\_MULTILEVEL)

Notification CC, V8 (COMMAND\_CLASS\_NOTIFICATION)

Basic CC (COMMAND\_CLASS\_BASIC)

Device Reset Locally CC (COMMAND\_CLASS\_DEVICE\_RESET\_LOCALLY)

Grupp 2 för ”Sensor Basic set”: (max noder: 5)

Basic CC (COMMAND\_CLASS\_BASIC)

När rökdetektorn är aktiv kommer den att skicka Basic Set (0xFF) i Grupp 2.

När rökdetektorn har återställts kommer den att skicka Basic Set (0x00) i Grupp 2.

Grupp 3 för ”Scene set”: (max noder: 5)

Scene Activation CC (COMMAND\_CLASS\_SCENE\_ACTIVATION)

Efter att Grupp 3 har lagts till kommer den att skicka Scene Activation-kommando vid SC-, HD- eller CO-larm.

Efter att Grupp 3 har lagts till kommer den att skicka Scene Activation-kommando när SC, HD eller CO återställs.

Vänligen se *Tabell 2* Sirenkontroll, den kommer att skicka 00 00 när rökdetektorn har återställts.

### ***Kommandoklassens dataformat***

#### **AC-fel/Återställ: \[COMMAND\_CLASS\_NOTIFICATION] \[NOTIFICATION\_REPORT]**

* När ett AC-strömavbrott upptäcks kommer SDCO att skicka en AC-fel-signal till styrpanelen. När AC-strömmen återställs kommer SDCO att skicka en återställningssignal till styrpanelen.
* AC-fel: 00 00 00 FF 08 02 00 00
* AC-återställning: 00 00 00 FF 08 03 00 00

#### **Batteri: \[COMMAND\_CLASS\_BATTERY] \[BATTERY\_REPORT]**

* 0x64 --- 100% Batteri fullt
* 0x5A --- 90% Batteri
* 0x50 --- 80% Batteri
* 0x46 --- 70% Batteri
* 0x3C --- 60% Batteri
* 0x32 --- 50% Batteri
* 0x28 --- 40% Batteri
* 0x1E --- 30% Batteri
* 0x14 --- 20% Lågt batteri
* 0xFF --- Batteri dött (avstängt)
* Avstängt --- Enheten kommer att sluta fungera och både röd och bärnstensfärgad LED kommer att blinka var 4:e sekund.
* Om batteribrytaren är inställd på AV kommer SDCO att skicka 00% för att informera användaren. Observera att när den är inställd på AV kommer batteriet inte att laddas när AC-ström är ansluten och det kommer inte heller att fungera som backup när AC-ström saknas.
* När AC-ström är ansluten kommer det uppladdningsbara batteriet att laddas samtidigt, och SDCO kommer att rapportera sin batteriprocent till gatewayen/styrpanelen respektive vid 20 %, 30 %, 40 %, 50 %, 60 %, 70 %, 80 %, 90 % och 100 %.
* När AC-ström tas bort eller ett strömfel inträffar kommer SDCO att använda sitt inbyggda uppladdningsbara batteri och rapportera sin batteriprocent. Efter att AC-strömmen återställts kommer SDCO att rapportera sin uppmätta batteriprocent. När det uppmätta batterispänningen är 4,3 V eller högre kommer SDCO att rapportera sin batteriprocent som 60 % och börja ladda batteriet. När batterispänningen som upptäcks är under 4,3 V kommer SDCO att rapportera sin batteriprocent respektive och börja ladda batteriet.

#### **Temperatur-/fuktighetsrapport: \[COMMAND\_CLASS\_SENSOR\_MULTILEVEL] \[SENSOR\_MULTILEVEL\_REPORT]**

* Användaren kan trycka på knappen en gång för att skicka temperatur- och fuktighetsinformation till styrpanelen.
* Temperatur: 01 42 08 CC
* Om temperatursignal 01 42 **08 CC** sänds:

**08CC** kan ses som 0x**08CC** i hexadecimal form. Du kan konvertera hexadecimal till decimal och dividera med 100 för att kontrollera temperaturdata (i Celsius).

0x08CC = 2252 = 25,52 ℃.

* Fuktighet: 05 02 00 3C
* Om fuktsignal 05 02 **00 3C** sänds:

**003C** kan ses som 0x**003C** i hexadecimal form. Du kan konvertera hexadecimal till decimal för att kontrollera fuktnivån (i procent).

003C = 0x003C = 60 %

#### **Röklarmsprov/Röklarmsprov avaktiverat:: \[COMMAND\_CLASS\_NOTIFICATION] \[NOTIFICATION\_REPORT]**

* Användaren kan trycka på knappen en gång för att skicka signaler för röklarmsprov och avaktivering av röklarmsprov till styrpanelen.
* Röklarmsprov: 00 00 00 FF 01 03 00
* Röklarmsprov avaktiverat: 00 00 00 FF 01 00 01 03
* 01 = larmtyp; 03 = röklarmsprov

#### **Rökfara/Rökfara rensad: \[COMMAND\_CLASS\_NOTIFICATION] \[NOTIFICATION\_REPORT]**

Rökvarning: 00 00 00 FF 01 01 0B 77 06 00 42 61 73 65 6D 65 6E 74

Observera: 0B 77 06 00 42 61 73 65 6D 65 6E 74 är när platsen är ”Källare”.

* Ett rökvarningslarm aktiveras efter att rökhalten överstiger detektionsgränsen, eller antingen manuellt aktiverat genom att skicka kommandon; SDCO kan tystas och gå in i larm-tystnadsläge. Se ”***Larmtystnad**” avsnittet för detaljer.* SDCO kommer att skicka en rapport om larm-tystnad i följande tre tillstånd:
* När rökhalten har sjunkit under larminivån kommer SDCO att skicka: 00 00 00 FF 01 06 01 01
* När användaren trycker på knappen för att stoppa larmet kommer SDCO att skicka: 00 00 00 FF 01 06 01 02
* När användaren skickar ett sirenavstängningskommando för att stoppa larmet kommer SDCO att skicka: 00 00 00 FF 01 06 01 03. Se ”Siren On/Off Control Command” för detaljer
* Observera: Om flera larm aktiveras kommer larm-tystnads-händelserna att skickas respektive
* Efter att SDCO tystats, om ingen rök upptäcks under 20 kontinuerliga detektionstillfällen, kommer SDCO att sända en återställningssignal:  \
  00 00 00 FF 01 00 01 01.

#### **Värmefara/Värmefara rensad: \[COMMAND\_CLASS\_NOTIFICATION] \[NOTIFICATION\_REPORT]**

Värmealarm: 00 00 00 FF 04 01 0B 77 06 00 42 61 73 65 6D 65 6E 74

Observera: 0B 77 06 00 42 61 73 65 6D 65 6E 74 är när platsen är ”Källare”

* Ett värmealarm aktiveras efter att SDCO uppfyller stigningshastighet eller hög värmevillkor, eller antingen manuellt aktiverat genom att skicka kommandon; SDCO kan tystas och gå in i larm-tystnadsläge. Se ”***Larmtystnad**” avsnittet för detaljer.* SDCO kommer att skicka en rapport om larm-tystnad i följande tre tillstånd:
* När temperaturen har sjunkit under larminivån kommer SDCO att skicka: 00 00 00 FF 04 09 01 01
* När användaren trycker på knappen för att stoppa larmet kommer SDCO att skicka: 00 00 00 FF 04 09 01 02
* När användaren skickar ett sirenavstängningskommando för att stoppa larmet kommer SDCO att skicka: 00 00 00 FF 01 06 01 03. Se ”Siren On/Off Control Command” för detaljer.
* Observera: Om flera larm aktiveras kommer larm-tystnads-händelserna att skickas respektive.
* Efter att SDCO tystats, om ingen hög värme upptäcks under 16 kontinuerliga detektionstillfällen, kommer SDCO att sända en återställningssignal: 00 00 00 FF 04 00 01 01.

#### **CO-fara/CO-fara rensad: \[COMMAND\_CLASS\_NOTIFICATION] \[NOTIFICATION\_REPORT]**

CO-larm: 00 00 00 FF 02 01 0B 77 06 00 42 61 73 65 6D 65 6E 74

Observera: 0B 77 06 00 42 61 73 65 6D 65 6E 74 är när platsen är ”Källare”.

* Ett CO-larm aktiveras efter att CO-koncentrationen överstiger detektionsgränsen, eller antingen manuellt aktiverat genom att skicka kommandon; SDCO kan tystas och gå in i larm-tystnadsläge. Se ”***Larmtystnad**” avsnittet för detaljer.* SDCO kommer att skicka en rapport om larm-tystnad i följande tre tillstånd:
* När CO-koncentrationen har sjunkit under 30 ppm kommer SDCO att skicka: 00 00 00 FF 02 06 01 01
* När användaren trycker på knappen för att stoppa larmet kommer SDCO att skicka: 00 00 00 FF 02 06 01 02

**Observera att ett larm som aktiverats genom att överstiga den andra larminivån kan tystas genom att trycka på knappen.**

* När användaren skickar ett sirenavstängningskommando för att stoppa larmet kommer SDCO att skicka: 00 00 00 FF 01 06 01 03
* Observera: Om flera larm aktiveras kommer larm-tystnads-händelserna att skickas respektive.
* Efter att SDCO tystats, om CO sjunker under 30 ppm under 10 kontinuerliga detektionstillfällen, kommer SDCO att sända en återställningssignal: 00 00 00 FF 02 00 01 01.

#### **Plats:**

* När ett rök-, värme- eller CO-larm utlöses kommer det att skicka avisering med platsens namn. För modeller med seriekoppling kommer förprogrammerad plats också att överföras.
* Om ett rökvarningslarm utlöses i källaren kommer 00 00 00 FF 01 01 **0B 77 06 00 42 61 73 65 6D 65 6E 74** att skickas, enligt Tabell 1 nedan

***Tabell 1***

<figure><img src="https://3303998015-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2Fb3B7TrE4nMsNaIWFVFww%2F10.png?alt=media&#x26;token=7346a381-8f8e-4e5e-9d26-6dc6cf98dee3" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<figure><img src="https://3303998015-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FFwzo3Vs0Oc4wKhZk4Pdu%2F11.png?alt=media&#x26;token=d5fc48bd-5670-4bfa-bf2a-a848cfbd2b82" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

#### **Sabotage Öppna/Stäng rapport: \[COMMAND\_CLASS\_NOTIFICATION] \[NOTIFICATION\_REPORT]**

* SDCO är skyddad av en sabotageswitch som trycks ihop när SDCO hakas på monteringsfästet. När SDCO tas bort från monteringsfästet aktiveras sabotageswitchen och SDCO skickar en sabotage-öppensignal till systemets kontrollpanel för att påminna användaren om detta.
* Sabotage Öppna :00 00 00 FF 07 03 00 00
* Efter att SDCO hakats på monteringsfästet kommer den att skicka en sabotage-stängningssignal till kontrollpanelen.
* &#x20;Sabotage Stäng:00 00 00 FF 07 00 01 03

#### **PIR-sensor**

* SDCO kommer att sända signal till styrpanelen om någon rörelse upptäcks inom IR-detektionsområdet.
* PIR Aktiv: 00 00 00 FF 07 07 0B 77 06 00 42 61 73 65 6D 65 6E 74
* Observera: 00 00 00 FF 07 07 0B 77 06 00 42 61 73 65 6D 65 6E 74 är när platsen är ”Källare”.
* PIR Återställ: 00 00 00 FF 07 00 01 07

#### **Scene/Siren Control: \[COMMAND\_CLASS\_SCENE\_ACTIVATION] \[SCENE\_ACTIVATION\_SET] (för modeller med seriekoppling):**

* Scene ID: Larmtyp (Tabell 2)
* Dimningsvaraktighet: 0x00\~0x14

***Tabell 2***

<figure><img src="https://3303998015-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FMvpLhxmyyUL4H0yK3u0Z%2F10.png?alt=media&#x26;token=6ad8f148-c15e-4a2a-b1ea-1119c1df1674" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

* Platsnamn /Bit4\~0/Num, enligt Tabell 3 nedan

***Tabell 3***

<figure><img src="https://3303998015-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2F5BZQt7KqbCVm9ivXS8jy%2F10.png?alt=media&#x26;token=53b81c8b-a5da-4e82-86ec-b75447e4a601" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<figure><img src="https://3303998015-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FicL56KwV3PeH41aFBSjg%2F11.png?alt=media&#x26;token=164a47f5-8c7b-408e-9734-37c77a3c1873" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

* För att aktivera dörrklockan, ställ Scene ID: 0x00 och Dimningsvaraktighet: 0xF1.
* För att stoppa sirenen och röstmeddelandena som genereras av detta kommando, ställ Scene ID: 0x00 och Dimningsvaraktighet: 0x00. **Observera att detta kommando INTE kan användas för att stoppa siren och röstmeddelanden vid ett verkligt larm.**
* För att stoppa sirenen och röstmeddelandena vid ett verkligt larm, ställ Scene ID: 0xFF och Dimningsvaraktighet: 0x00.

#### **Siren On/Off Control: \[COMMAND\_CLASS\_BASIC] \[BASIC\_SET]**

* SDCO:s siren kan styras med Basic Set On/Off-kommandon (endast för rökvarning, utan platsangivelse).
* För att aktivera sirenen med detta kommando, ställ Basic Set: 0xFF. Sirenens ljudmönster är samma som för ett rökvarningslarm.
* För att stänga av sirenen med detta kommando, ställ Basic Set: 0x00. **Observera att detta kommando INTE kan användas för att stoppa sirenen vid ett verkligt larm.** SDCO kommer att gå in i larm-tystnadsläge och kommer att skicka återställningssignal efter perioden.

#### **Indikator** Kontroll **: \[COMMAND\_CLASS\_INDICATOR] \[INDICATOR\_SET]**

* SDCO:s LED-indikator kan styras med Indicator Set-kommandon.
* Följande kommandon kan användas för att ställa in indikatorn:

<figure><img src="https://3303998015-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FQIat0nsQ1b5IpLkPKc7D%2F10.png?alt=media&#x26;token=553216a7-6cae-434a-9e34-47926090aa92" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

* Indikator på (0xFF) --- indikatorfunktion på
* Indikator av (0x00) --- indikatorfunktion av
* Antal indikatorobjekt (0x01) --- för att styra LED-indikator ID 1
* Indikator ID (0x43) --- knappindikering

<figure><img src="https://3303998015-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2F0XZhpnH51VH2xrVrHCmF%2F10.png?alt=media&#x26;token=28023145-e828-4993-ab68-e759b277c61a" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

* Indikator ID (0x44) --- MCU-omstart

<figure><img src="https://3303998015-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2F1rlvD6HcaqPng59L3G2P%2F11.png?alt=media&#x26;token=74d276b6-bda8-4235-89ba-2c4be5100aa4" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

* Egenskaps-ID (0x00–0xFE) --- LED på/av gånger

<figure><img src="https://3303998015-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FrWOf0kS3ABYh3kIA4YR8%2F12.png?alt=media&#x26;token=c70f6b9f-0f53-4e05-a44b-793411880223" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

* Om du vill att SDCO ska blinka 5 gånger för att visa dess plats, skicka: 0xFF 01 43 04 05
* Om du vill att SDCO ska sluta blinka när du är medveten om dess plats, skicka: 0x00 01 43 04 05
* För mer information, se ”***SDS-13781-1 Z-Wave Application Command Class Specification***".

#### **Konfigurationer: \[COMMAND\_CLASS\_CONFIGURATION] \[CONFIGURATION\_SET]**

• Parameternummer: 0x01\~0x0A

• Storlek: 0x01

• Reserverad: 0x00

• Standard: 0x00

• Konfigurationsvärde: 0xXX

<figure><img src="https://3303998015-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FpHQCPcaD4hpyAZjdKoDO%2F13.png?alt=media&#x26;token=c0ea81e5-448a-497f-9b7f-8e1552820ed0" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<figure><img src="https://3303998015-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FjtSWSKpkwr4ZozYjn8of%2F10.png?alt=media&#x26;token=36da28fe-e194-4880-b672-e63058ff3432" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

 ***Tabell 4*** 0x09 (Hårdvarufel)

<figure><img src="https://3303998015-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FJImBq6WMphT8R1qUbhk8%2F11.png?alt=media&#x26;token=fd27b51c-0170-47bd-a080-a885b7d602e9" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

• SD Trasig: Om Bit0=1 kommer den att skicka ett Notification-kommando “00 00 00 FF 01 FE 00”\
• HD Trasig: Om Bit1=1 kommer den att skicka ett Notification-kommando “00 00 00 FF 04 FE 00”\
• CO Trasig: Om Bit2=1 kommer den att skicka ett Notification-kommando “00 00 00 FF 02 FE 00”

• Tabell 5 0x10 (Tillfälligt viloläge)

<figure><img src="https://3303998015-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2F1ygXJlHQK3Sh7iILKJsy%2F12.png?alt=media&#x26;token=1c0642c5-c98c-40fc-a4dd-e750dc8b9fc9" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

#### **Återställning till fabriksinställningar**

Om enheten är inlärd och Testknappen hålls intryckt i 20 sekunder tillsammans med 3 pip för fabriksåterställning, kommer den att skicka

\[COMMAND\_CLASS\_DEVICE\_RESET\_LOCALLY] \[DEVICE\_RESET\_LOCALLY\_NOTIFICATION]

► Enheten kommer att exkluderas automatiskt för den nya versionen av PC Controller.
