# VESTA-305

**WEPC-1**

## &#x20;**Serie programmerbar utgångsutvidgningsmodul**

<figure><img src="https://3303998015-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FJ2PyG4ZVvyUFvHYYeon1%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=fe36d1d7-dd18-4446-911e-31474654a85c" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

## **Introduktion**

WEPC-1-seriens programmerbara utgångsutökningsmodul är utformad för att tillhandahålla programmerbar utgång för Hybridpanelen. Ansluten till Hybridpanelen via BUS-anslutning innehåller den 4 programmerbara reläutgångar som kan användas i samband med kompatibla paneler. WEPC-1-serien är utrustad med ett eget hölje som har sabotageskydd och LED-statusindikatorer.

**WEPC-1-seriens programmerbara utgångsutökningsmodul inkluderar följande modeller:**

**WEPC-1** – Programmerbar utgångsutökningsmodul

**WEPC-1B** – Programmerbar utgångsutökningsmodul med uppladdningsbart batteripaket

## **Identifiera delarna**

**Framsida** **Baksida**

![Insida](https://3303998015-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FyvH1ScdgXjFqL51eDCT5%2F1.jpeg?alt=media)

1. **Ström-LED (Röd)**

&#x20;      På – Strömförsörjd av en 12V nätadapter eller Hybridpanelen.

&#x20;      Av – När strömmen är av eller när den drivs av uppladdningsbart batteri.

2. **Zon 1\~4-LED (Röd)**

&#x20;      Motsvarande zon-LED tänds när torrkontaktens reläutgångsbrytare är påslagen, och LED-lampan släcks när brytaren stängs av.

3. **Transmissions-LED (Röd)**

&#x20;      Tänds när förbindelsen mellan utökningsmodulen och kontrollpanelen är normal.

4. **Avbrytbar yta**

&#x20;     När utökningsmodulen tas bort med våld från monteringsplatsen kommer området att lossna och tillåta att sabotageswitchen aktiveras.

5. **Sabotageswitch (för väggmontering)**

Utökningsmodulen är skyddad av sabotageswitchen mot obehörig borttagning från monteringsplatsen.

6. **Monteringshål**
7. **Kabelhål**
8. **Batterianslutningsterminal (endast för WEPC-1B)**

&#x20;      För anslutning av det uppladdningsbara batteripaketet till kretskortet.

9. **Terminalmotstånds-jumper (J3)**

När utökningsmodulen är ansluten som den längst bort liggande BUS-enheten på en BUS-ledning, vänligen ställ in utökningsmodulens terminalmotståndsjumper och den första BUS-enhetens (vanligtvis Hybridpanelens) jumper till PÅ för att fungera som avslutande motstånd. Den anslutna BUS-ledningens kommunikationsförmåga förbättras.

* Vrid hopplänken till AV (OFF) genom att ta bort hopplänken eller "parkera" hopplänken på en pinne.
* Vrid hoppare till PÅ genom att låta hopparlänken vila på båda stiften.

10. **Uppladdningsbart batteripaket (endast för WEPC-1B)**
11. **DC-kontakt**

För DC 12V switchad nätanslutning.

&#x20;     För att leverera stabil och tillräcklig ström för att ladda de uppladdningsbara batterierna för WEPC-1B rekommenderas starkt att använda en 12V/1A switchad nätadapter.

12. **Avtagbar BUS-terminal**
13. **Torrkontakt relä PGM-utgångsterminal**
14. **Sabotageswitch (för höljeslock)**

&#x20;      Utökningsmodulen skyddas av sabotageswitchen mot obehörig öppning av höljet. När höljeslocket öppnas aktiveras sabotageswitchen.

15. **Återställningsknapp (Reserverad för internt bruk)**
16. **Testknapp**

&#x20;      Tryck på testknappen för att skicka en testsignal till kontrollpanelen.

## **Strömförsörjning**

* Utökningsmodulen drivs av Hybridpanelen, som kan tillhandahålla 13,5V strömkälla till utökningsmodulen. Dessutom rekommenderas att använda extern nätadapter (12V) när den är ansluten till laster som kräver högre strömförbrukning.
* När strömförsörjningen från adaptern avbryts och återställs kommer utökningsmodulen att sända en AC-fel-signal respektive en återställningssignal till kontrollpanelen.

## **Uppladdningsbart batteripaket (för WEPC-1B endast)**

* För WEPC-1B är ett Ni-MH uppladdningsbart batteripaket förinstallerat i utökningsmodulen för att fungera som backup vid strömavbrott.
* Vänligen anslut batteripaketet till kretskortet manuellt för att använda det som reservströmkälla och/eller för att ladda det automatiskt när ström är ansluten från adaptern eller Hybridpanelen.

{% hint style="warning" %}
Notera:

Innan du ansluter batteripaketet, se till att strömmen till DC-kontakten och/eller BUS-terminalen är avstängd. Det rekommenderas starkt att använda en 12V/1A switchad nätadapter för att leverera stabil och tillräcklig ström för att ladda batterierna.
{% endhint %}

* När det uppladdningsbara batteripaketet har låg ström kommer utökningsmodulen att sända en låg batterisignal till kontrollpanelen. När batterierna har laddats kommer den även att sända en batteriåterställningssignal till kontrollpanelen.

## **Sabotageskydd**

WEPC-1Series har två manipuleringströmbrytare; varje har en annan funktion.

* Sabotageswitchen för höljeslocket är placerad på framsidan av kortet. Den är i normalt läge när höljet är stängt. Sabotage inträffar när höljet öppnas och sabotageswitchen frigörs (Sabotage öppnat).
* Sabotageswitchen för väggmontering är placerad på baksidan av kortet. Den är i normalt läge när modulen är korrekt monterad på väggen. Sabotage inträffar när modulen tas bort med våld från monteringsplatsen; området lossnar och låter sabotageswitchen aktiveras.
* Sabotaget anses utlöst om någon av sabotagen öppnas. Sabotaget anses först återställt när båda sabotagen är i stängt läge.

## **Övervakningssignal**

* Efter att ha lärts in i kontrollpanelen kommer utökningsmodulen automatiskt att sända övervakningssignaler var 20–30:e sekund.

## **Anslutning till Hybridpanelen**

* Innan anslutning, se till att strömförsörjningen är frånkopplad och att panelens batteribrytare har skjutits till AV-läge.
* För att underlätta kabelförbindelser är terminalblocken på varje systemmodul färgkodade.

<figure><img src="https://3303998015-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FiJeVCYom3KCrTdvJ1owE%2F10.png?alt=media&#x26;token=e46b8d8d-470b-4b9e-a2c2-64e37c997aa3" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

* För optimal kommunikation av den trådbundna förbindelsen mellan kontrollpanelen och de anslutna BUS-enheterna, se till att den längst bort liggande BUS-enhetens kommunikationsjumper och kontrollpanelens J53-jumper är inställda på PÅ för att fungera som ett avslutande motstånd. Aktivera endast dessa två jumperbrytare och ställ inte jumperbrytare på PÅ för andra BUS-enheter däremellan.
* WEPC-1-serien kan anslutas till och strömförsörjas antingen av kontrollpanelen via BUS-terminalen eller av extern ström via 12V-adaptern. Om utökningsmodulen använder extern ström, se till att kringgå den röda VDD-terminalen på kontrollpanelen med hjälp av Wago 221 skarvkontakt.
* Felaktiga anslutningar kommer att resultera i funktionsfel eller felaktig drift. Inspektera kablaget och säkerställ korrekta anslutningar innan strömmen slås på.
* Följande diagram visar hur WEPC-1 är ansluten till och strömförsörjd av Hybridpanelen.

![](https://3303998015-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FAoQx2tqyvOZkEQKUlvMM%2F3.jpeg?alt=media)

* Följande är anslutningen av WEPC-1B till Hybridpanelen, med WEPC-1B driven av den externa strömkällan.

![](https://3303998015-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2F6poGZKKfBxJSErw4dtSQ%2F4.jpeg?alt=media)

{% hint style="warning" %}
Notera:

* *Se till att kringgå den röda VDD-terminalen på kontrollpanelen med den medföljande Wago 221-skarvkopplaren. Anslut VDD-terminalen till nästa BUS-enhet (t.ex. VST-892-BUS) som drivs av Hybrid-panelen.*
* *Den avtagbara designen av BUS-klemmen förbättrar installations­effektiviteten. Innan kablaget kan du ta bort klemblocken från enheten för enklare hantering och sätta tillbaka dem efter kablingen. När du återinstallerar klemblocken på kortet, se till att montera dem i samma riktning för att undvika potentiella faror.*
  {% endhint %}

## **Komma igång**

Efter att ha anslutit utökningskortet till Hybridpanelen och slutfört enhetens kabeldragning, fortsätt med inlärning och programmering av strömbrytarsensorn.

### ***Inlärning***

**Steg 1.** Anslut utökningsmodulen till kontrollpanelen. Slå sedan på kontrollpanele&#x6E;**.**

**Steg 2.** Klicka på “**Inlärning**” för att gå in på inlärningssidan.

**Steg 3.** Klicka på “**Start**” för att gå in i inlärningsläge.

**Steg 4.** Klicka **“Lägg till”** för att inkludera utökningsmodulen i panelen.

**Steg 5.** Om utökningsmodulen framgångsrikt lärs in i systemet kommer den tillagda enheten att visas i avsnittet "Inlärd enhet". Enhetstypen kommer att visas som "Expander".

### ***Strömbrytarsensorprogrammering***

Efter att den programmerbara utgångsutökningsmodulen har lagts till, fortsätt med programmering av strömbrytarsensorn.

**Steg 1.** Klicka på Trådbunden sensor för att öppna denna webbsida. Du kommer att se expandrarna längst ner på sidan.

**Steg 2.** Klicka på "Redigera" i slutet av expanderinlägget.

**Steg 3.** Välj och tilldela utgångsbrytaren för varje zon.

* **Typ**: Välj för att aktivera strömbrytaren för varje zon från Typens rullgardinsmeny. Standardinställningen är "Inaktiverad" och du kan välja att tilldela torrkontaktens reläutgångs strömbrytare till en zon genom att välja "Strömbrytare".

**Steg 4.** Klicka “**OK**” för att spara ändringarna när du är klar. Alternativt klicka på “**Åter**ställ” för att mata in all information igen.

**Steg 5.** Om processen lyckas kommer skärmen att visa “**Uppdaterad framgångsrikt.**” Strömbrytaren kommer att tilldelas ett specifikt område och zon.

**Steg 6.** Klicka på "PSS Control" under Enhetshantering, så kommer du in i **Strömbrytarsensor** webbsida.

**Steg 7.** På denna sida kan du slå på eller av strömbrytaren för varje zon.

**Steg 8.** Du kan också redigera dina enhetsinställningar och information. Klicka på "**Redigera**" i slutet av enhetsinlägget och klicka på "OK" för att spara ändringar när du är klar.

### ***Identifiering***

Funktionen "Identifiera" används för att lokalisera en specifik BUS-enhet i det BUS-trådbundna systemet. Denna funktion är användbar för att skilja vilken enhet som är vilken, särskilt i en stor installation med många BUS-enheter.

För att lokalisera den programmerbara utgångsutökningsmodulen i BUS-systemet:

**Steg 1.** På Hybridpanelens webbsida, klicka på "Identifiera" under enhetslistan efter expanderns enhetskolumninlägg.

![](https://3303998015-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FYkqZaOvDfQO2fvApYCZB%2F5.png?alt=media)

**Steg 2.** Om den programmerbara utgångsutökningsmodulen tar emot signalen från Hybridpanelen kommer webbsidan att visa ett meddelande om framgång och WEPC-1(B):s ström-LED kommer att blinka 10 gånger för att indikera dess plats för användaren.

{% hint style="warning" %}
Notera:

Om ett timeout-meddelande visas på webbsidan betyder det att den programmerbara utgångsutvidgningsmodulen inte tog emot signalen från panelen. Kontrollera om WEPC-1(B) är korrekt ansluten till panelen inom lämpligt kablingsavstånd.
{% endhint %}

### ***Walk Test***

* För att säkerställa att den programmerbara utgångsutvidgningsmodulen kan kommunicera med

panelen efter att den är inlärd, sätt kontrollpanelen i Walk Test-läge och tryck på testknappen på WEPC-1(B) för att skicka en testsignal till kontrollpanelen.

* När panelen tar emot testsignalen kommer den att pipa en gång och visa WEPC-1(B):s information överst i enhetslistan.

{% hint style="info" %}
Notera:

Om det inte finns något svar från panelen efter att testknappen tryckts betyder det att panelen inte mottog testsignalen från enheten. Kontrollera om WEPC-1(B) är korrekt ansluten till panelen inom lämpligt kablingsavstånd.
{% endhint %}

## **PGM-kablage**

* PGM-porten kan fungera som torrkontaktens reläutgång.
* Som standard är N.C och COM inställda som kortslutna.
* Du kan ställa N.O. och COM som kortslutna genom att slå på strömbrytaren via programmeringssidan.

![Standardinställning](https://3303998015-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FuGFBsYhVUnLSizdCBza2%2F6.jpeg?alt=media) ![Inställning via programmeringssidan](https://3303998015-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2Fe5rbPTQG4h79cT5V0OLX%2F7.jpeg?alt=media)

## **Hur man monterar den programmerbara utgångsutökningsmodulen**

![](https://3303998015-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FRqWe6Y8IYfsS2mwVQjLU%2F8.jpeg?alt=media)

Den programmerbara utgångsutökningsmodulen kan monteras på väggen enligt följande steg:

* Lossa den nedre fästskruven och ta bort frontlocket,
* Använd hålen på den programmerbara utökningsplattan som mall och markera borrhålen på väggen.
* Borra hål på den markerade platsen på väggen. Sätt i plugg om det behövs.
* Skruva fast basen på monteringsplatsen.
* Sätt tillbaka frontlocket och dra åt den nedre fästskruven.
