# VESTA-224

**WEZC-8**

## &#x20;**Serie Expansionsmodul**

<figure><img src="https://3303998015-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2Fz4jhrUkn6gpHq5jLUya7%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=b558f659-75c4-4215-acd8-70952ee12f04" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

## **Introduktion**

Denna installationsguide ska användas tillsammans med Hybrid Panelens användarmanual, till vilken WEZC-8 Seriens modell är ansluten.

WEZC-8 Seriens expansionsmodul är designad för att stödja expansion för Hybrid Panelen. Ansluten till Hybrid Panelen via BUS-anslutning kan den tillhandahålla expansion av upp till 8 zoner på kompatibla paneler. WEZC-8 Serien är utrustad med eget kapslingshölje, som har sabotage-/öppningsskydd och LED-statusindikatorer.

**WEZC-8 Seriens expansionsmodul inkluderar följande modeller:**

**WEZC-8** – Expansionsmodul med 8 trådade zoner

**WEZC-8B** – Expansionsmodul med 8 trådade zoner och uppladdningsbart batteripaket

## **Identifiera delarna**

![Framsida Baksida](https://3303998015-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2Ft4vgB3YEYjdIDjV7a07K%2F0.jpeg?alt=media)

![Intern vy](https://3303998015-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FppKD9gkFJRZvwq76LBWT%2F1.jpeg?alt=media)

1. **Ström-LED (Röd)**

&#x20;     På – Strömförsörjd av en 12V nätadapter eller Hybrid Panel.

&#x20;     Av – När strömmen är av eller när den drivs av uppladdningsbart batteri.

2. **Zon 1\~8 LED (Röd)**

Motsvarande zon-LED lyser när vissa zon(er) utlösts eller har sabotage- eller maskeringsförhållande.

3. **Sändnings-LED (Röd)**

Lyser när anslutning eller signalöverföring är normal mellan expansionsmodulen och kontrollpanelen.

4. **Avbrytbar yta**

När expansionsmodulen tvingas tas bort från monteringsplatsen kommer området att lossna, vilket gör att sabotageswitchen aktiveras.

5. **Sabotageswitch (för väggmontering)**

Expansionsmodulen skyddas av sabotageswitchen mot obehörig borttagning från monteringsplatsen.

6. **Monteringshål**
7. **Kabelgenomföringshål**
8. **Batterianslutningsterminal (endast för WEZC-8B)**

För anslutning av det uppladdningsbara batteripaketet till kretskortet.

9. **Uppladdningsbart batteripaket (endast för WEZC-8B)**
10. **Termineringmotstånds-hoppomkopplare (J3)**

När expansionsmodulen är ansluten som den längst bort liggande BUS-enheten på en BUS-lina, vänligen ställ in expansionsmodulens terminalmotstånds-hoppomkopplare och den första BUS-enhetens (vanligtvis Hybrid Panelens) hoppomkopplare till PÅ för att fungera som avslutande motstånd. Den anslutna BUS-linans kommunikationsförmåga förbättras.

Sätt hoppomkopplaren till AV genom att ta bort hopp-länken eller "parkera" hopp-länken på en stift.

![](https://3303998015-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FVArokBLwV4SvmliJ6ssG%2F2.jpeg?alt=media)

Sätt hoppomkopplaren till PÅ genom att vila hopp-länken över båda stiften.

![](https://3303998015-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FcjfwJFYYC6QznyMgs1sR%2F3.jpeg?alt=media)

**11. DC-kontakt**

För anslutning av DC 12V switchad spänning.

För att leverera stabil och tillräcklig ström för att ladda de uppladdningsbara batterierna till WEZC-8B rekommenderas starkt att använda en 12V/1A switchad nätadapter.

12. **Avtagbar BUS-terminering**
13. **Zonterminal & 13.5V hjälputspänningsterminal & GND-terminal**

Den typiska spänningen är 13,5V, och den kan variera beroende på terminalens utspänning.

**14. Testknapp**

Tryck på testknappen för att skicka en testsignal till kontrollpanelen.

15. **Återställningsknapp (Reserverad för internt bruk)**
16. **Sabotageswitch (för kåpans lock)**

Expansionsmodulen skyddas av sabotageswitchen mot obehörig öppning av kåpan. När kåplocket öppnas kommer sabotageswitchen att aktiveras.

## **Strömförsörjning**

* Expansionsmodulen drivs av Hybrid Panelen, som kan leverera 13,5V strömkälla till expansionsmodulen. Dessutom rekommenderas att använda extern nätadapter (12V) när den ansluts till belastningar som kräver högre strömförbrukning.
* När strömförsörjningen från adaptern avbryts och återställs kommer expansionsmodulen att skicka en AC-fel-signal respektive en återställningssignal till kontrollpanelen.

### **Uppladdningsbart batteripaket (endast för WEZC-8B)**

* För WEZC-8B är ett Ni-MH uppladdningsbart batteripaket förinstallerat i expansionsmodulen för att fungera som backup vid strömavbrott.
* Vänligen anslut batteripaketet till kretskortet manuellt för att använda det som en reservkraftkälla och/eller för att ladda det automatiskt när ström är ansluten från adaptern eller Hybrid Panelen. \<Notera> Innan du ansluter batteripaketet, se till att strömmen till DC-kontakten och/eller BUS-terminalen är avstängd.

Det rekommenderas starkt att använda en 12V/1A switchad nätadapter för att leverera stabil och tillräcklig ström för att ladda batterierna.

* När det uppladdningsbara batteripaketet har låg laddning kommer expansionsmodulen att skicka en låg batterisignal till kontrollpanelen. När batterierna har laddats kommer den också att sända en batteriåterställningssignal till kontrollpanelen.

## **Sabotageskydd**

WEZC-8 Serien har två sabotageswitchar; var och en har olika funktion.

* Sabotageswitchen för kåplocket är placerad på framsidan av kortet. Den är i normal position när kåpan är stängd. Sabotageintrång inträffar när kåpan öppnas där sabotageswitchen släpps (Sabotage Öppnad).
* Sabotageswitchen för väggmontering är placerad på baksidan av kortet. Den är i normal position när modulen är korrekt monterad på väggen. Sabotageintrång inträffar när modulen tvingas bort från monteringsplatsen; den avbrytbara ytan lossnar och orsakar att sabotageswitchen aktiveras.
* Sabotagen anses utlösta om någon av sabotagen är öppnad. Sabotaget anses endast återställt när båda sabotagen är i stängt läge.

## **Övervakningssignal**

* Efter att ha lärts in i kontrollpanelen kommer expansionsmodulen automatiskt att skicka övervakningssignaler var 20:e till 30:e sekund.

## **Anslutning till Hybrid Panelen**

* Innan anslutning, se till att strömförsörjningen har kopplats bort och att panelens batteribrytare har skjutits till OFF-läge.
* För att underlätta kabelanslutningar är terminalblocken på varje systemmodul färgkodade.

<figure><img src="https://3303998015-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2Fk0ja93V06yQDqw0lQmgC%2F1.png?alt=media&#x26;token=c2348c42-af18-4124-94b2-41fcef81f0ef" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

* För optimal kommunikation för de anslutna BUS-enheterna, säkerställ att den längst bort liggande BUS-enhetens

termineringsmotstånds-hoppomkopplare och kontrollpanelens J53-hoppomkopplare är inställda på PÅ för att fungera som avslutande motstånd. Se till att endast aktivera de nämnda 2 hoppomkopplarna och ställ inte in hoppomkopplarna till PÅ för några andra BUS-enheter däremellan.

* WEZC-8 serien kan anslutas till och strömförsörjas antingen av kontrollpanelen via BUS-terminalen eller av extern ström via 12V-adaptern. Om expansionsmodulen använder extern ström, se till att kringgå den röda VDD-terminalen på kontrollpanelen med hjälp av Wago 221 skarvkontakt.
* Följande visar WEZC-8 ansluten till och strömförsörjd av Hybrid Panelen:

![](https://3303998015-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FEW3fPlg2uR3NuP63Ut5i%2F4.jpeg?alt=media)

* Följande är anslutningen av WEZC-8B till Hybrid Panelen, med WEZC-8B som drivs av extern strömkälla.

![](https://3303998015-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FXgbAEbGR05tXn1TEM8f8%2F5.jpeg?alt=media)

{% hint style="warning" %}
Notera:

* *Se till att kringgå den röda VDD-terminalen på kontrollpanelen med den medföljande Wago 221 skarvkontakten. Anslut VDD-terminalen till nästa BUS-enhet (t.ex. VST-892-BUS) som strömförsörjs av Hybrid Panelen.*
* *Den avtagbara designen av BUS-terminalblocken förbättrar installations-effektiviteten. Innan dragning av kablar kan du ta bort terminalblocken från enheten för att underlätta och sätta tillbaka dem efter dragning. När du återinstallerar terminalblocken på kortet, se till att installera dem i samma riktning för att undvika potentiella faror.*
* *Felaktiga anslutningar kommer att resultera i fel eller felaktig funktion. Inspektera kablaget och säkerställ korrekta anslutningar innan ström tillförs.*
  {% endhint %}

## **Zonanslutning**

* De 8 zonerna kan anslutas för övervakning av NC (normalt slutna) eller NO (normalt öppna) enheter, t.ex. PIR-sensorer, dörrkontakter, rökdetektorer, vattensensorer, brandgivare, CO-sensorer, gaskontakter, värmedetektorer och glasbråcksdetektorer etc.
* Anslut trådbundna enheter till valfri zonterminal.
* Ledningsarea: Minst 22 AWG, högst 19 AWG. Använd inte skärmad kabel.
* De trådbundna zonerna stöder Single-End-of-Line (SEOL) och Double-End-of-Line (DEOL) loopkonfiguration, med valbara motståndsvärden på 1KΩ, 2,2KΩ, 3,74KΩ, 4,7KΩ, 5,6KΩ, 6,8KΩ, 8,2KΩ, 10KΩ.
* Triple end-of-line (TEOL) loop kan konfigureras i olika kombinationer: 4,7KΩ, 6,8KΩ,

12KΩ (motståndsvärdesval: 6,8K), 4,7KΩ/5,6KΩ, 4,7KΩ, 2,2KΩ/3KΩ (motståndsvärdesval:

4,7K), eller 4,7KΩ/5,6KΩ, 5,6KΩ, 2,2KΩ/3KΩ (motståndsvärdesval: 5,6K).

* Vänligen installera motståndet/motstånden i slutet av varje zonslinga långt bort från kontrollpanelen. Panelen kommer att upptäcka om kretsen är säker, öppen eller kortsluten.
* För en NC-slinga, vänligen ha ett EOL-motstånd i serie med slingan.
* För en NO-slinga, vänligen ha ett EOL-motstånd parallellt (över) slingan. Se följande diagram för kopplings-exempel.
* Om en zoneanslutningsmetod ändras, se till att stänga av systemets ström och slå på den igen för att undvika att utlösa larmet.

Vänligen se följande diagram för slingorna 1 till 10 för kopplings-exempel.

### **NO/NC-anslutning**

Panelen kan upptäcka larm för motsvarande NO- eller NC-enheter via öppna, säkra eller kortslutna kretsar.

{% hint style="warning" %}
Notera:

Det finns inget EOL-motstånd i slinga 1 och slinga 2
{% endhint %}

**NO/NC-anslutning**

![1](https://3303998015-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FdOe5JmVPNflf2Ohw7paZ%2F6.jpeg?alt=media) ![2](https://3303998015-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FtDIcuArKNZRTXSkFnRGD%2F7.jpeg?alt=media)

#### **Single-End-of-Line motståndskoppling**

![3                                                                                                                                             4](https://3303998015-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FxMLfnumprvQUnQ2A7gDP%2F8.png?alt=media)

![5                                                                                                                                        6](https://3303998015-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FZk7M96zWxrACeNp5QqWY%2F9.png?alt=media)

#### **Double-End-of-Line motståndskoppling**

![7                                                                                                                                               8](https://3303998015-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FGyVYSMBF5djibeBIeJXQ%2F10.png?alt=media)

#### **Triple-EOL-koppling**

![9                                                                                                                            10](https://3303998015-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FQoEU73YpOLYULuy4V0fs%2F11.png?alt=media)

## **Komma igång**

Efter att ha anslutit expansionskortet till Hybrid Panelen och slutfört enhetsdragningen, fortsätt med inlärning och zonprogrammering.

### ***Inlärning***

**Steg 1.** Anslut expansionsmodulen till kontrollpanelen. Slå sedan på kontrollpanele&#x6E;**.**

**Steg 2.** Klicka på "**Inlärning**" för att gå in på inlärningssidan.

**Steg 3.** Klicka på "**Start**" för att gå in i inlärningsläge.

**Steg 4.** Klicka **“Lägg till”** för att inkludera expansionsmodulen i panelen.

**Steg 5.** Om expansionsmodulen framgångsrikt lärts in i systemet kommer den tillagda enheten att visas i avsnittet "Inlärd enhet". Enhetstypen kommer att visas som "Expander".

### ***Programmering av trådade zoner***

Efter att expansionsmodulen lagts till, fortsätt med programmering av trådade zoner.

**Steg 1.** Klicka på Trådad Sensor för att gå in på denna webbsida. Du kommer att se expandrarna längst ner på sidan.

**Steg 2.** Klicka på "Redigera" i slutet av expander-posten.

**Steg 3.** Redigera typen av den trådade sensorn, zonanslutningen och EOL-resistansen för varje zon.

* **Typ**: Välj typen av den trådade sensorn för varje zon från rullgardinsmenyn.
* **Slinga**: Välj numret som motsvarar zonanslutningen för varje zon från rullgardinsmenyn. På denna webbsida finns kopplingsdiagram nedan för din referens.
* **Motstånd**: Välj motståndet för zonanslutningen.
* **Status**: Status för varje zon — Återställd, Sabotage eller Utlöst — kommer att visas här.

**Steg 4.** Klicka "**OK**" för att spara ändringar när du är klar. Alternativt klicka "**Åter**ställ" för att mata in all information igen.

**Steg 5.** Om processen lyckas kommer skärmen att visa "**Uppdaterad framgångsrikt.**" Sensorn kommer att tilldelas ett specifikt område och zone. För att redigera enhetens inställning eller information, klicka "**Redigera**" i slutet av enhetsposten.

**Steg 6.** Du kommer att gå in i **Enhetsredigering** webbsida.

**Steg 7.** Redigera dina enhetsinställningar och information. Klicka "OK" för att spara ändringar när du är klar.

### ***Identifiering***

Funktionen "Identifiera" används för att lokalisera en specifik BUS-enhet i det BUS-trådade systemet. Denna funktion är användbar för att skilja vilken enhet som är vilken, särskilt i en stor installation där många BUS-enheter ingår.

För att lokalisera expansionsmodulen i BUS-systemet:

**Steg 1.** På Hybrid Panelens webbsida, klicka "Identifiera" under enhetslistan efter expanderns enhetspost.

![](https://3303998015-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FH917GzUiIKdAxHKKhE9S%2F12.png?alt=media)

**Steg 2.** Om expansionsmodulen tar emot signalen från Hybrid Panelen kommer webbsidan att visa ett lyckat meddelande och expansionsmodulens ström-LED kommer att blinka 10 gånger för att visa användaren var den är.

{% hint style="warning" %}
Notera:

Om ett timeout-meddelande visas på webbsidan betyder det att expansionsmodulen inte mottog signalen från panelen.

Kontrollera om expansionsmodulen är korrekt ansluten till panelen inom lämpligt kabellängdsavstånd.
{% endhint %}

### ***Gångtest***

* För att säkerställa att expansionsmodulen kan kommunicera med panelen efter att den är

inlärd, placera kontrollpanelen i gångtestläge och tryck på testknappen på WEZC-8 för att sända en testsignal till kontrollpanelen.

* När panelen tar emot testsignalen kommer den att pipa en gång och visa expansionsmodulens information i enhetlistans överkant.

{% hint style="warning" %}
Notera:

Om det inte finns något svar från panelen efter att testknappen tryckts betyder det att panelen inte mottog testsignalen från enheten.

Kontrollera om expansionsmodulen är korrekt ansluten till panelen inom lämpligt kabellängdsavstånd.
{% endhint %}

### **Hur man monterar expansionsmodulen**

Expansionsmodulen kan monteras på väggen. Följ stegen nedan för att montera den:

* Lossa bottenfästskruven och ta bort frontlocket.
* Använd expansionsmodulens hål som mall och markera borrhålen på väggen.
* Borra hål på de markerade platserna på väggen. Sätt i plugg om nödvändigt.
* Skruva fast basen på monteringsplatsen.
* Sätt tillbaka frontlocket och dra åt bottenfästskruvarna.

![](https://3303998015-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FVymRJXUp0ThF7wjeUJbB%2F13.jpeg?alt=media)
