# VESTA-027

**HWC-1B**

## **Konverterare från hårdkopplat till trådlöst**&#x20;

<figure><img src="https://3303998015-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FKFQf3MBWWDgaYbOBMIy2%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=fd172676-efd3-41c9-abee-a098f9e68490" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

HWC-1B är en trådad-till-trådlös konverterare som omvandlar befintliga trådbundna sensorer i säkerhetslarmsystem till trådlös teknik. HWC-1B kan installeras på en lämplig plats där den enkelt kan skicka rapporter till kontrollpanelen utan att bekymra sig om traditionella trådbundna scenarier. För att uppnå detta ansluts de befintliga trådbundna sensorerna till HWC-1B:s ingångszoner, så det är inte nödvändigt att byta ut trådbundna enheter mot individuella sändare.

Den användarvänliga konverteraren består av 9 ingångszoner, och varje zon kan kopplas till befintliga säkerhetssensorer genom kablage, t.ex. PIR-sensor, dörrkontakt, rökdetektor, vattensensor, brandgivare, CO-sensor, gaskännare, värmedetektor och glasbräckdetektor etc. Detta sparar installationskostnader och erbjuder hem och företag ökad bekvämlighet och effektiv funktionalitet för användare.

## **Delaridentifiering**

<figure><img src="https://3303998015-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FSf2zUllgoNCbjlpjrsT5%2F1.png?alt=media&#x26;token=e392bbdb-3011-47fe-bfe5-a0f1b08248f5" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

1. **LED-indikator**
   * **Ingångsström LED1 (Grön/Röd):**

&#x20;             LED grön på: AC-ström är ansluten.

&#x20;             LED röd på: AC-strömavbrott.

* **Status LED2 (Gul):**

&#x20;      PÅ: Låg batterinivå eller frånkoppling.

&#x20;      Blinkar: Batteriladdning misslyckades.

* **Sändnings-LED3 (Grön):**

&#x20;       Den gröna LED-lampan blinkar när någon signal sänds.

* **Ingångskalibrerings-LED4 (Grön):**

&#x20;      PÅ: Tryck och håll kalibreringsknappen i 2 sekunder.

&#x20;      PÅ: När ingångskalibreringen lyckats.

* **Kräver kalibrering LED5 (Röd):**

&#x20;      Blinkar: När ingången behöver kalibreras.

&#x20;      PÅ: Tryck och håll kalibreringsknappen i 2 sekunder.

<figure><img src="https://3303998015-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FmXnWHnG0QhZ2dQdTthhS%2F2.png?alt=media&#x26;token=f58642a6-2112-45ed-9271-fd137119399e" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

2. **Test/Lär-knapp (SW11).**
3. **Kalibreringsknapp (SW12)**
4. **Återställningsknapp (SW1)**
5. **Terminal:** Z1\~Z9 ingångszoner.

&#x20;       (Se ***Applikationsdiagram*** för detaljer.)

6. **Tamper-omkopplarknapp (SW20).**
7. **Strömterminal** (Se ***Applikationsdiagram*** för detaljer.)

<figure><img src="https://3303998015-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FLs8vmI4NtaLe3vSm2UeY%2F4.png?alt=media&#x26;token=d5a1e139-1ba1-48b8-b5f4-27583a0767e1" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

8. **Uppladdningsbart batteripaket**
9. **Tvåstiftskontakt**

&#x20;      Tvåstiftskontakten används för anslutning till det uppladdningsbara batteripaketet.

10. **Monteringshål**

<figure><img src="https://3303998015-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FBcpyLFqnY1gLzqfI4nt5%2F3.png?alt=media&#x26;token=7dc06b9d-8b3f-454a-96a0-43bf1d527c71" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

## **Strömförsörjning**

**Användning av nätadapter:**

* Slå på HWC-1B genom att ansluta den tvåledade 12V AC-DC-adaptern till +12V/GND-terminalen.
* När strömförsörjningen avbryts och återställs kommer HWC-1B att sända en AC-fel- respektive återställningssignal.

### **Uppladdningsbart batteri:**

* Ett 1,2V\*8 750mAh AAA Ni-MH uppladdningsbart batteripaket är installerat inuti HWC-1B för att fungera som reserv vid strömavbrott. Batteripaketet är inte anslutet från fabrik. Vänligen anslut batteripaketet om du vill använda det som backuppower.
* HWC-1B kommer att ladda det uppladdningsbara batteripaketet automatiskt när ström tillförs och batteripaketet är anslutet. När strömförsörjningen avbryts växlar HWC-1B till att använda det uppladdningsbara batteriet och fortsätter att fungera.
* När det uppladdningsbara batteriet är lågt kommer HWC-1B att sända en signal för låg batterinivå. När batteriet har laddats kommer HWC-1B att sända en batteriåterställningssignal.

### **Strömutgång:**

* HWC-1B kan förse anslutna enheter med 12V, 100mA via strömterminalen.

### **Uppladdningsbart batteripaket**

* HWC-1B kommer att ladda batteriet automatiskt när ström är ansluten. När strömförsörjningen avbryts växlar HWC-1B till att använda det uppladdningsbara batteriet och fortsätter att fungera.

### **Applikationsdiagram**

![](https://3303998015-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FjUBgWEvwuEorsGS3Zw1t%2F2.jpeg?alt=media)

Terminalen (Z1\~Z9 ingångszoner) tillåter att befintliga trådbundna sensorer kopplas till HWC-1B-konverteraren:

* resistorns ingångszon är endast tillgänglig för en trådbunden sensor.
* Det är nödvändigt för alla använda ingångszoner att ha ett EOL-motstånd (med ett värde från 1k till 10k ohm).
* Behåll befintliga installationszoner som redan har EOL-motstånd (med ett värde från 1k till 10k ohm).
* För en NC-slinga utan EOL-motstånd, vänligen lägg till ett i serie med slingan.
* För en NO-slinga utan EOL-motstånd, vänligen lägg till ett parallellt (över) slingan. Det bör placeras i slutet av slingan, långt från kontrollpanelen.

{% hint style="warning" %}
Notera:

Om du vill byta kablar på ingångszonen, stäng av HWC-1B först, ändra sedan kabelns ingångsplats som önskat och slå på HWC-1B igen. Tryck på kalibreringsknappen för att slutföra ändringsprocessen.
{% endhint %}

### **(SW12) Kalibreringsknapp**

Efter att ha kopplat befintliga sensorer till HWC-1B, initiera kalibreringsprocessen som gör att HWC-1B kan lära sig vilken zon som kommer att vara aktiv och vilka EOL-motstånd som används. Eventuell oanvänd / öppen zon kommer inte att känna igenas eller rapporteras till kontrollpanelen.

* Se till att alla zoner är väl anslutna.
* Tryck och håll ned Kalibreringsknappen **(SW12)** i 2 sekunder. Både LED4 (Grön) och LED5 (Röd) kommer att tändas.
* När kalibreringen är klar kommer LED5 (Röd) att släckas. LED4 (Grön) förblir tänd för att indikera att kalibreringen lyckades.
* När kalibreringen misslyckas kommer LED4 (Grön) att släckas och LED5 (Röd) kommer att blinka för att ange felet.

{% hint style="info" %}
Notera:

Zon 1 måste vara inkopplad för att HWC-1B ska fungera normalt och kunna använda kalibreringsfunktionen.
{% endhint %}

### **(SW11) Inlärning / Walk Test**

* Se till att enheterna är anslutna och korrekt kalibrerade innan du fortsätter till inlärning.
* Se din kontrollpanels manual för att sätta panelen i inlärningsläge.
* Tryck på Test/Lär-knappen **SW11** för att skicka inlärningskoden till kontrollpanelen.
* Se din kontrollpanels bruksanvisning för att slutföra inlärningsprocessen.
* Test/Lär-knappen används också för Walk Test-funktionen. Sätt panelen i Walk Test-läge och tryck på knappen för att kontrollera signalens räckvidd och styrka.

<figure><img src="https://3303998015-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FrSBrk9bTgsUhVFq3F9kv%2F5.png?alt=media&#x26;token=6c2c91fa-4766-40df-aac4-3ea800218a1d" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

{% hint style="warning" %}
Notera:

När HWC-1B har inlärts i larmsystemet kommer varje aktiv zon att kännas igen som en dörrkontakt-enhetstyp. Användare kan redigera enhetsnamnet och välja larmtyp för varje ansluten sensor på sidan för enhetsredigering.

Varje inlärd ingångszon kommer att skicka en individuell RF-kod till kontrollpanelen. Zonnummret indikeras av den sista siffran i enhets-ID:t.

HWC-1B:s egna status (låg batterinivå, sabotagesignal etc.) sänds via Zon 1.
{% endhint %}

### **Övervakning**

* Konverteraren kommer automatiskt att sända tillsynssignaler periodiskt till kontrollpanelen med slumpmässiga intervall på 30 till 50 minuter i normalt driftläge.
* Om kontrollpanelen inte har mottagit signal från konverteraren under en förinställd tidsperiod kommer kontrollpanelen att indikera att den aktuella konverteraren har ett utav-signal-problem.

### **(SW20) Sabotageomkopplare**

* Den är utformad för att skydda mot obehörig öppning av kåpan. När sabotageomkopplaren utlöses kommer HWC-1B att sända en sabotageöppningssignal till kontrollpanelen för rapportering.

### **Installationsprocedurer**&#x20;

**Den** HWC-1B kan väggmonteras med medföljande monteringsfäste eller med de förstansade monteringshålen. Följ stegen nedan för att fortsätta.

&#x20; **A. Med monteringsfäste:**

1. Ta ut det medföljande monteringsfästet.
2. Använd de 2 centrala monteringshålen på monteringsfästet för att markera positioner på väggen.
3. Borra hål på monteringsplatsen och installera plugg om det behövs.
4. Installera monteringsskruvarna vid markerad plats enligt bilden nedan.

![](https://3303998015-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2F1aq6AxewEWjR7b78roV7%2F4.jpeg?alt=media)

5. Fäst HWC-1B på fästet enligt bilden nedan.

![](https://3303998015-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2F5rssIYLkJSFgeWI4ZcFw%2F5.jpeg?alt=media)

6. Håll i HWC-1B och tryck försiktigt nedåt, enligt bilden nedan.

![](https://3303998015-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FDB3ZKAIlAV9oBDcZuSRE%2F6.jpeg?alt=media)

**B: Med förstansade monteringshål:**

1. Tryck ned de förstansade hålen på kanterna av HWC-1B och lyft försiktigt framkåpan samtidigt.
2. Använd de 4 monteringshålen runt kanten på baksidan för att markera hålpositioner på väggen.
3. Borra hål på monteringsplatsen och installera plugg.
4. Skruva fast bakstycket på den markerade platsen.
5. Sätt tillbaka frontkåpan. Installationen är nu klar.

### **Återställning till fabriksinställningar**

Återställning till fabriksinställningar kommer att radera all kalibrerad zoninformation i HWC-1B.

1. Koppla bort både strömförsörjningen och batteriet.
2. Tryck och håll ner **Test/Lär-knapp (SW11)**, Medan du håller ner knappen, applicera ström för att slå på HWC-1B samtidigt.
3. Fortsätt att hålla knappen i 3 sekunder.
4. LED 1\~3 kommer att tändas. Släpp knappen när LED-lamporna tänds. Fabriksåterställning är slutförd.
