# VESTA-336 V2

SD-32-HM-SC-F1-2W

## Serie de detectores de humo SD-32-H-R2

<figure><img src="https://2666022308-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FxsdbKXghMWqIil9GF5lx%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=cb72cd61-ddba-4e4d-b287-4cedf2990b30" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure>

La serie SD-32 es un detector de humo inalámbrico diseñado para protegerte contra posibles riesgos de incendio. El detector de humo utiliza tecnología de sensor multi-criterio para distinguir entre llamas de combustión rápida y fuegos de combustión lenta, y al mismo tiempo incorpora tecnología inteligente para diferenciar entre el humo de la cocina y emergencias domésticas realmente peligrosas, eliminando prácticamente las falsas alarmas.

Además de sus capacidades de detección de humo, el detector de humo admite detección de calor y también puede activar la alarma por calor elevado. Los modelos con un sensor de movimiento PIR integrado pueden detectar movimientos. El modelo con conexión en serie puede interconectarse con otros detectores de humo del sistema de alarma y activará una alarma cuando cualquier detector de humo del sistema se active.

La serie SD-32-H-R2 incluye los siguientes modelos:

<figure><img src="https://2666022308-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FoQJR3MUQsRPbKLLoqCx3%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=8bf2e56a-b39e-4303-9da4-268319347c6b" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

## ***Identificación de partes***

![](https://content.gitbook.com/content/ZJzpNocHhYVmD43GZobR/blobs/VguShsdEweNGIlaxuo9B/Unknown%20image)

### **1. Indicador LED / Botón de prueba / Luz de emergencia**

#### LED rojo

* Parpadeo rápido: Alarma.
* Parpadea cada 1 segundo: Detector de humo en modo de silencio de alarma.
* Parpadea cada 2 segundos: Detector de humo en proceso de calentamiento y calibración.
* Parpadea cada 4 segundos con LED naranja: batería agotada.
* Parpadea brevemente: Cuando se presiona el botón de aprendizaje / Transmisión de señal / Recepción de señal(**Para modelos SC**).

#### **LED naranja**

* Parpadea cada segundo: Calibración fallida.
* Parpadea cada 4 segundos con LED ROJO: batería agotada.
* Parpadea cada 5 segundos: Detección de humo fallida o mal funcionamiento del dispositivo.&#x20;
* Parpadea cada 45 segundos: condición de batería baja

#### Botón de aprendizaje/prueba

* Presione el botón una vez para:
  * Enviar una señal de prueba.
  * Comprobar la cámara de detección de humo.
  * Silenciar la alarma cuando el detector de humo está sonando.
  * Transmitir un código de aprendizaje.\*\* (Para modelos no SC)\*\*
* Mantenga presionado el botón durante 3 segundos para enviar todos los códigos de aprendizaje. **(Para modelos SC)**  Mantenga presionado el botón durante 10 segundos para entrar en el proceso de calibración.&#x20;

#### **LED blanco (luz de emergencia)**

* La luz de emergencia se encenderá para alertar a los usuarios de que el sistema está en alarma. **(Solo SD-32-HE-SC/-HME-SC)**&#x20;

2. **Lente IR (Solo SD-32-HM/-HM-SC/-HME-SC)**
3. **Zumbador**
4. **Compartimento de la batería**
5. **Ganchos**
6. **Tornillo de fijación de la cubierta del compartimento de la batería**
7. **Interruptor anti-manipulación**
8. **Soporte de montaje**
9. **Orificios de montaje**
10. **Plantilla de montaje**

## Características

### Batería

* El detector de humo utiliza baterías de litio CR123 de 3V en conexión paralela como fuente de energía. En el compartimento de la batería se pueden insertar hasta 3 baterías.
* Cuando se detecta el estado de batería baja, el detector de humo transmitirá una señal de batería baja y entrará en estado de batería baja.
* Cuando la batería está baja, se transmitirá una señal de batería baja junto con las transmisiones regulares; el LED naranja parpadeará una vez junto con un pitido cada 45 segundos.

Puedes presionar el botón de prueba para silenciar el pitido durante 7 días. Esta acción solo se puede realizar una vez; si la batería no se cambia, el pitido se reanudará después de 7 días y no se puede silenciar de nuevo.

* Los LED rojo y naranja parpadearán ambos cada 4 segundos cuando las baterías estén agotadas.
* Al cambiar las baterías, presione el botón de prueba dos veces para descargar completamente la energía residual tras retirar las baterías viejas antes de insertar las nuevas.

### Primeros pasos

**Paso 1** Inserte baterías de litio CR123 de 3V para encender el detector de humo. Oriente las baterías de acuerdo con la polaridad indicada en el compartimento de la batería antes de insertarlas.

**Paso 2** El detector de humo emitirá 2 pitidos cortos y comenzará **a calentarse durante 1 minuto**. El LED rojo parpadeará cada 2 segundos.

**Paso 3** Cuando el calentamiento haya finalizado, el detector de humo emitirá un pitido para indicar que ha entrado en modo de calibración. La **calibración** dura **1 minuto**. El LED rojo continuará parpadeando cada dos segundos durante la calibración.

Si la calibración falla, el detector de humo volverá a intentar la calibración y el modo de calibración durará un máximo de 9 minutos.

Si la calibración no puede completarse en 9 minutos, el detector de humo emitirá un pitido continuo. Retire la batería y reinicie desde el Paso 1.&#x20;

**Paso 4** Cuando la calibración se complete, el detector de humo emitirá 2 pitidos cortos y apagará el LED, volviendo al modo normal.

**Paso 5** Ponga el panel de control en modo de aprendizaje. Consulte el manual del panel de control para más detalles.

**Paso 6 (Para modelo no SC)** Presione el botón de aprendizaje/prueba una vez para transmitir el código de aprendizaje.

&#x20;            (**Para modelo SC**)Presione el botón de aprendizaje/prueba durante 3 segundos para transmitir el código de aprendizaje.

**Paso 7** Consulte el manual del panel de control para completar el proceso de aprendizaje. Para el modelo SC, el detector de humo emitirá un pitido de 2 tonos para indicar que el aprendizaje fue exitoso.

### Editar área de operación del dispositivo

Use la función “Editar dispositivo” en la página web del panel para cambiar la configuración de área.

* **Para modelos no SC,** la configuración se completa después de hacer clic en Aceptar.
* **Para modelos SC,** mantenga presionado el botón de aprendizaje/prueba durante 3 segundos para recibir la configuración actualizada desde el panel de control

### Prueba del detector de humo

Al presionar el botón de prueba en el detector de humo, puede comprobar si el detector de humo funciona normalmente.

* Si el detector de humo funciona normalmente, el LED rojo parpadeará brevemente seguido de un pitido de 2 tonos.
* Si el zumbador emite pitidos de 2 tonos 3 veces, el “**Cámara óptica**” del detector de humo está sucia o fuera de servicio.

### Detección de acumulación de polvo

* El detector comprueba periódicamente si hay acumulación excesiva de polvo dentro de la cámara óptica.
* Si la cámara acumula demasiado polvo, el detector informará al panel para notificar al usuario que la limpie.
* Si la cámara aún no se limpia y acumula tanto polvo que deja de funcionar, el detector informará al panel para advertencia de mantenimiento.

### ***Modo de prueba para la función IR*****(Solo SD-32-HM/-HM-SC/-HME-SC)**

* El sensor de movimiento PIR del dispositivo puede ponerse en modo de prueba pulsando el botón de prueba. Cada vez que se presiona el botón de prueba, el dispositivo transmitirá una señal de prueba al panel de control para la prueba de alcance de radio y entrará en modo de prueba durante 3 minutos. Saldrá del modo de prueba automáticamente después de 3 minutos y volverá al modo normal. En el modo de prueba, el temporizador de reposo está deshabilitado y el indicador LED parpadeará cada vez que se detecte un movimiento.

### ***Temporizador de reposo de la función IR*****(Solo SD-32-HM/-HM-SC/-HME-SC)**

* El sensor de movimiento PIR entra en un **modo de reposo de 1 minuto**tras detectar y transmitir un movimiento para conservar energía. Durante este tiempo, no retransmitirá movimientos, evitando el agotamiento de la batería por movimiento continuo.

### Supervisión

* El detector de humo está supervisado mediante el envío de una señal de supervisión periódica al panel de control. Cuando el panel de control no recibe la señal de supervisión dentro del periodo preprogramado, indicará una falla.

### ***Detección de temperatura*****(Solo SD-32-H/-H-SC/-HM/-HM-SC/-HE-SC/-HME-SC)**

* El sensor de temperatura mide la temperatura cada 10 segundos y transmite la lectura de temperatura al panel de control cada 30\~33 minutos.
* Los usuarios también pueden presionar el botón de prueba una vez para transmitir manualmente la lectura de temperatura actual.

### Protección contra manipulación

El detector de humo está protegido por un interruptor anti-manipulación que se comprime cuando el detector de humo está instalado en el soporte de montaje. Cuando el detector de humo ya no esté fijado al soporte de montaje, el interruptor anti-manipulación se activará y se transmitirá una señal de apertura por manipulación al panel de control

### Activación de la alarma

El detector de humo activará la alarma de incendio cuando se detecte humo. Los modelos con detección de calor también activarán la alarma cuando se detecte calor elevado. Cuando se activa la alarma, el detector transmitirá una señal de alarma y hará sonar su zumbador.

#### Detección de humo

* El detector de humo comprueba la concentración de humo cada 8 segundos
* La alarma se activa siempre que la concentración de humo supere el umbral de detección, y continuará hasta que la concentración de humo baje por debajo del umbral de alarma.
* El LED rojo parpadeará rápidamente durante la alarma.

#### Detección de calor

* Los sensores de calor integrados del detector de humo permiten que éste active la alarma cuando se detecta calor elevado. Se desencadenará una alarma cuando la temperatura alcance 54∘\~65∘C.
* El LED rojo parpadeará cada segundo durante la alarma.
* El detector de humo detendrá la alarma cuando la temperatura baje por debajo de 49,5∘C.
* Si la alarma no se activa de nuevo durante 160 segundos, el detector de humo transmitirá una señal de restauración.
* Si la condición de alarma persiste, el detector de humo reenviará una señal de alarma cada 2 minutos.

**Detección IR (Solo SD-32-HM/-HM-SC/-HME-SC)**

* El detector de humo transmitirá una señal al panel de control si se detecta cualquier movimiento dentro de la cobertura de detección IR. El zumbador no sonará y el LED no parpadeará. Consulte su panel de control para más detalles.

### Activación de alarma desde el sistema (Solo para modelos SC)

El detector de humo puede programarse para sonar **Alarma por robo**, **Alarma de pánico** y **Alarma de CO** cuando sea activado por el sistema, la alarma puede ser activada por otros sensores del sistema o por reglas de domótica.

#### Alarma por robo / pánico

* El detector de humo aplicará la configuración de duración de alarma del panel de control como predeterminada cuando se aprenda.
* La duración de la alarma puede configurarse a través de la configuración del dispositivo detector de humo en el servidor del portal doméstico.

![](https://content.gitbook.com/content/ZJzpNocHhYVmD43GZobR/blobs/ysXT9ojmFx4F5wMKpx02/Unknown%20image) ![](https://content.gitbook.com/content/ZJzpNocHhYVmD43GZobR/blobs/YLPFHfihvcufVO24ywDB/Unknown%20image)

#### Configuración de domótica

* Los usuarios pueden configurar una regla de domótica para que el/los detectores de humo en las áreas seleccionadas hagan sonar la alarma por robo o de CO cuando se activen.&#x20;
* Establezca el tipo de activación a Alarma por robo/CO para el área seleccionada y luego establezca el tipo de acción a Alarma por robo/CO para la(s) misma(s) u otras área(s) seleccionadas. Cuando se active la regla, todos los detectores de humo en la(s) área(s) especificada(s)\_ sonarán la alarma.

![](https://content.gitbook.com/content/ZJzpNocHhYVmD43GZobR/blobs/VXZDLN8xVgSwP4zQpcAQ/Unknown%20image)

### ***Luz de emergencia*****&#x20;(Solo SD-32-HE-SC/-HME-SC)**

* El detector de humo tiene una luz de emergencia incorporada que puede proporcionar alertas visuales en caso de emergencia. Cuando el detector de humo se active, la luz de emergencia se encenderá para indicar que el sistema está en alarma.

### ***Interconexión*****(Solo modelos SC)**

* El detector de humo está interconectado con otros detectores de humo del sistema de alarma. Cuando un detector de humo dispara una alarma, el panel de control notificará a todos los detectores de humo interconectados para que también activen sus alarmas, incluso si no han detectado humo.
* Para detener la alarma:
  * Espere a que la concentración de humo baje por debajo del umbral de alarma, o
  * Presione el botón de prueba en el detector de humo activado. Esto también detendrá todos los detectores de humo interconectados.

![](https://content.gitbook.com/content/ZJzpNocHhYVmD43GZobR/blobs/0IYdRP2DWL4SazfmEuB8/Unknown%20image) *Presionar el botón de prueba en cualquier otro detector de humo solo detendrá la alarma de esa unidad específica; no silenciará las alarmas en todo el sistema.*

* **(Solo para sistema de seguridad)** Desarmar el sistema detendrá las alarmas activadas por el panel de control en todos los detectores de humo interconectados. Sin embargo, el detector de humo que se activó originalmente continuará en alarma hasta que la concentración de humo baje por debajo del umbral o se presione su botón de prueba para silenciar su alarma.

### Silencio de alarma

* Cuando el detector de humo está en alarma, presionar el botón de prueba pondrá al detector de humo en modo de silencio de alarma para silenciar la alarma durante 9 minutos. El zumbador solo dejará de sonar después de que la alarma haya estado activada al menos 1 minuto. Si se presiona el botón antes de que el tiempo de alarma alcance 1 minuto, el detector de humo esperará hasta que el tiempo de alarma haya alcanzado 1 minuto antes de silenciar la alarma.
* Durante el periodo de silencio de alarma de 9 minutos, el LED rojo parpadeará una vez por segundo. El detector de humo continuará monitorizando la concentración de humo durante el periodo de silencio de alarma.
* Después de que expire el periodo de silencio de alarma de 9 minutos, si la concentración de humo ha bajado por debajo del umbral de alarma, el detector de humo emitirá un pitido de 2 tonos y volverá a la operación normal sin activar la alarma.
* Si la concentración de humo todavía supera el umbral de alarma, el detector de humo volverá a activar la alarma.
* Si la concentración de humo continúa aumentando durante el periodo de silencio de alarma y supera un segundo umbral de alarma, el detector de humo volverá a activar la alarma. Una alarma activada por superar el segundo umbral de alarma no puede silenciarse presionando el botón de prueba.

### Auto-calibración

* Después de la primera instalación, el detector de humo realizará una auto-calibración después de 12 horas. Posteriormente, realizará una auto-calibración una vez cada 15 días. Durante el proceso de auto-calibración, el detector de humo no emitirá ningún sonido y el LED rojo parpadeará una vez cada 2 segundos durante aproximadamente 50 segundos.
* Si la auto-calibración falla, el LED naranja parpadeará cada segundo y el detector de humo enviará un código de falló de calibración al panel de control. Para recalibrar el detector de humo, retire y vuelva a colocar las baterías, o reinicie manualmente el proceso de calibración.

{% hint style="warning" %}
Nota: *Cuando la auto-calibración del detector de humo falle, la función de alarma de humo seguirá funcionando normalmente utilizando el valor de umbral tomado de la última calibración exitosa.*
{% endhint %}

### Recalibración

Como la condición de funcionamiento del detector de humo puede variar después de estar instalado durante algún tiempo, es posible que desee recalibrar el detector de humo para obtener un nuevo valor de umbral de detección de humo y garantizar un rendimiento óptimo del detector de humo. Para hacer esto:

* Mantenga presionado el botón de prueba durante 10 segundos y suéltelo cuando el detector de humo emita 2 pitidos. El dispositivo emitirá otro pitido después de 5 segundos y comenzará la calibración. El LED rojo parpadeará cada 2 segundos para indicar.
* El proceso de calibración dura **1 minuto** (Si la calibración falla, el detector de humo volverá a intentar la calibración; el modo de calibración durará hasta 9 minutos.
* Cuando la calibración haya finalizado, el detector de humo emitirá un pitido de dos tonos. El LED rojo dejará de parpadear.
* Si la calibración falla, el detector de humo emitirá un pitido continuo y el LED naranja parpadeará cada segundo. Por favor, retire la batería, presione el botón de prueba dos veces para descargar completamente, y luego vuelva a insertar las baterías para reiniciar el detector de humo.

## Mantenimiento y limpieza

El mantenimiento y la limpieza regulares ayudarán a mantener su detector de humo en buen estado de funcionamiento.

* Pruebe el detector de humo semanalmente para verificar que la alarma suene y los indicadores LED funcionen correctamente.
* Limpie el detector de humo al menos una vez cada 6 meses.
  * Aspire suavemente la suciedad/polvo/partículas extrañas acumuladas en la cámara de detección de humo y en las ranuras.
  * Limpie la carcasa pasando un paño húmedo y séquelo. No deje que entre agua en el dispositivo. &#x20;
  * Nunca use agentes de limpieza, detergentes o disolventes en el dispositivo.
* Evite rociar ambientadores, lacas para el cabello u otros aerosoles cerca del detector de humo.
* No pinte ni modifique el detector bajo ninguna circunstancia.

## Caducidad

El detector de humo tiene una vida útil máxima de **10 años** desde la fecha de instalación. Debe reemplazar el detector de humo inmediatamente después de 10 años de servicio.

Se recomienda escribir la fecha de “Reemplazar antes de” (10 años desde la fecha de instalación) en la parte posterior del detector antes de la instalación.

## Instalación

### Pautas de instalación para detección de humo

<figure><img src="https://content.gitbook.com/content/ZJzpNocHhYVmD43GZobR/blobs/O0RutTRlW67AqZ6YzmC7/Unknown%20image" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Se recomienda que el sitio de instalación esté en la zona central del techo.

**UBICACIONES A EVITAR:**

* La cocina: El humo de la cocina podría causar una alarma no deseada.
* Cerca de un ventilador, lámpara fluorescente o equipo de aire acondicionado: las corrientes de aire de estos pueden afectar la sensibilidad del dispositivo.
* Cerca de vigas del techo o sobre un mueble: el aire estancado en estas áreas puede afectar la sensibilidad del dispositivo.
* En la cúspide de un techo tipo “A”.
* En o cerca de áreas que atraen insectos, como cubos de basura, plantas o áreas húmedas, ya que los insectos pueden interferir con el funcionamiento del detector o provocar falsas alarmas.

### Pautas de instalación para detección IR (Solo SD-32-HM/-HM-SC/-HME-SC)

* **Se recomienda instalar el detector de humo en las siguientes ubicaciones.**
  * En una zona del techo con vista completa de su cobertura de detección sin obstrucciones por electrodomésticos ni muebles.
  * Cerca de la entrada de una habitación o casa para monitorizar la actividad de entrada.
* **Limitaciones**
  * No exponga el detector de humo a la luz solar directa.
  * Evite instalar el detector de humo en áreas donde máquinas como aires acondicionados o calentadores puedan causar cambios rápidos de temperatura en el área de detección.
  * Evite grandes obstáculos en el área de detección.
  * No lo dirija directamente hacia fuentes de calor, p. ej., fuegos o calderas, ni sobre radiadores.
  * Evite objetos en movimiento, p. ej., cortinas, colgantes de pared, etc., en el área de detección.
* Presione el botón de prueba para entrar en modo de prueba. Camine por el área protegida observando cuándo se enciende el LED y compruebe que la cobertura de detección sea adecuada.
* Cuando se confirme que la cobertura de detección es satisfactoria, la instalación estará completa.

### Montaje del detector de humo

* Se proporciona una plantilla de montaje para ayudar a los usuarios a instalar correctamente el detector de humo.
* La plantilla de montaje tiene un diseño perforado para los orificios de montaje y puede retirarse fácilmente de la superficie de montaje después de la instalación.

Siga los pasos a continuación para montar el detector de humo:

**Paso 1 – Usando la plantilla de montaje:** Coloque la plantilla de montaje en la superficie donde se va a montar; use los orificios de montaje en la plantilla para perforar cuatro orificios de montaje en la superficie.

**Paso 2 – Inserción de tacos de pared:** Inserte los tacos de pared. Asegúrese de que los tacos estén a ras de la superficie de montaje.

**Paso 3 – Alineación del soporte de montaje:** Alinee con precisión los cuatro orificios de montaje del soporte de montaje con los de la plantilla y atornille el soporte de montaje en los tacos de pared.

Para una alineación más fácil, primero localice los dos orificios de montaje más alejados del borde del círculo interior tanto en la plantilla como en el soporte de montaje. Alinee primero estos orificios, y los restantes deberían seguir naturalmente.

<figure><img src="https://content.gitbook.com/content/ZJzpNocHhYVmD43GZobR/blobs/hvEpkfn7l0U6ps9E2DR3/Unknown%20image" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure>

<figure><img src="https://content.gitbook.com/content/ZJzpNocHhYVmD43GZobR/blobs/fCvYlqhJOWgDuip9R74D/Unknown%20image" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Paso 4 – Montaje del detector: El detector de calor tiene 4 ganchos en su cubierta posterior. Coloque el detector de calor y encájelo en las cuatro muescas del soporte de montaje usando los ganchos (FIG. 1).

<figure><img src="https://content.gitbook.com/content/ZJzpNocHhYVmD43GZobR/blobs/zFerNfNxGFJwIf1C7RC0/Unknown%20image" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<figure><img src="https://content.gitbook.com/content/ZJzpNocHhYVmD43GZobR/blobs/R1PKTbRCLJcBpbOk9E3C/Unknown%20image" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Paso 5: Gire el detector de humo en el sentido de las agujas del reloj para bloquearlo en su lugar (FIG. 2).

Paso 6: La instalación está ahora completa (FIG. 3). Puede retirar la plantilla de montaje.

<figure><img src="https://content.gitbook.com/content/ZJzpNocHhYVmD43GZobR/blobs/8rSvPuBgYV0hpupapMeR/Unknown%20image" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

* Para modelos con detección IR integrada **(SD-32-HM/-HM-SC/-HME-SC)**, el detector IR tiene mayor cobertura hacia el lado donde se encuentra la lente IR que hacia el otro lado. Consulte el diagrama a continuación para la cobertura de detección cuando se monta a una altura de 3 metros. La cobertura de detección varía según la altura de montaje.
* Cuando se monta en el techo, el PIR tiene un mejor rendimiento de detección frente al movimiento horizontal (el diagrama de la derecha a continuación).

![](https://content.gitbook.com/content/ZJzpNocHhYVmD43GZobR/blobs/1TY36HGNSir0g1c2W239/Unknown%20image) ![](https://content.gitbook.com/content/ZJzpNocHhYVmD43GZobR/blobs/5xxJ5KnxRjRvCTXmwm2U/Unknown%20image)
