# VESTA-132

**Módulo de expansión WEZ-12/24/36/48-BUS**

## Expansión de 24 zonas para paneles de control híbridos Vesta

<figure><img src="https://2666022308-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2F2hIE6VH3yQdhBzGzuzmS%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=df8ea710-9f24-41fc-8684-33afb128abc4" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

## Introducción

Esta guía de instalación debe utilizarse junto con el manual de usuario del panel híbrido al que se conecta el modelo WEZ.

El Módulo de Expansión WEZ-12/24/36/48-BUS está diseñado para soportar la expansión del Panel Híbrido. A través de la conexión BUS, puede proporcionar la expansión de 12, 24, 36 y 48 zonas cableadas adicionales en los paneles compatibles.

## Identificación de las partes

WEZ-12-BUS WEZ-24-BUS

![](https://2666022308-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2F4pl5I8GSnCrNCZ6vniLu%2F0.jpeg?alt=media) ![](https://2666022308-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FFDHYHCmw9wu4R0Kr1uvP%2F1.jpeg?alt=media)

WEZ-36-BUS WEZ-48-BUS

![](https://2666022308-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FOdGrPXRKUrMzeKtrY9Pd%2F2.jpeg?alt=media) ![](https://2666022308-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FWREnG3et6KTjzMzTJzsK%2F3.jpeg?alt=media)

1. **Conector DC:** Conexión de alimentación conmutada DC 12V 1A.
2. **Terminal de conexión extraíble del BUS del panel**
3. **Interruptor jumper de resistencia terminal**

Cuando el Módulo de Expansión esté conectado como el dispositivo BUS más alejado en una línea BUS, configure el jumper de resistencia del terminal del Módulo de Expansión y el Interruptor Jumper del primer dispositivo BUS en ON para que sirvan como resistencias de terminación. La capacidad de comunicación de la línea BUS conectada se verá mejorada.

* **Jumper encendido:** Si el jumper está en ON, la capacidad de comunicación se verá mejorada.
* **Jumper apagado:** Si el jumper está en OFF, la capacidad de comunicación está en nivel normal.

4. **Orificios para tornillos**
5. **Terminal de zona y terminal de salida de voltaje auxiliar 13,5V y terminal GND**

&#x20;      El voltaje típico es 13,5V, y puede variar dependiendo del voltaje de salida del terminal.

6. **Botón de prueba**

&#x20;       Presione el botón de prueba para enviar una señal de prueba al Panel de Control.

7. **Indicador LED**

&#x20;       Haga clic en "Identificar" en la página web del panel para que el indicador LED del dispositivo WEZ correspondiente parpadee 10 veces.

### Fuente de Alimentación

El módulo de expansión se alimenta desde el Panel Híbrido, que puede proporcionar una fuente de alimentación de 13,5V al módulo de expansión. Además, se recomienda usar el adaptador de corriente externo de 12V cuando esté conectado a cargas que requieran mayor consumo de energía.

### Precaución&#x20;

* El cableado del módulo de expansión debe ser realizado únicamente por técnicos certificados con el conocimiento y la formación adecuados en equipos eléctricos.
* Antes de la instalación o cualquier trabajo de mantenimiento, asegúrese de que la alimentación eléctrica esté desconectada.

### Instalación y conexión

<figure><img src="https://2666022308-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FiJeVCYom3KCrTdvJ1owE%2F10.png?alt=media&#x26;token=e46b8d8d-470b-4b9e-a2c2-64e37c997aa3" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

* Para facilitar las conexiones de cable, los bloques de terminales en cada módulo del sistema BUS están codificados por color.
* Para una comunicación óptima de la conexión cableada entre el Panel de Control y los dispositivos BUS conectados, asegúrese de que el Interruptor Jumper de Comunicación del dispositivo BUS más alejado y el Interruptor Jumper J53 del Panel de Control estén configurados en ON para servir como resistencia de terminación. Asegúrese de habilitar únicamente los 2 interruptores jumper mencionados anteriormente y no ponga en ON los interruptores jumper de otros dispositivos BUS intermedios.
* Pase los cuatro tornillos por los orificios del Módulo de Expansión y apriételos para asegurar.

<figure><img src="https://2666022308-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FUeVzxoEKlvt0jOxnxF0z%2F7.jpeg?alt=media" alt="" width="246"><figcaption></figcaption></figure>

* Conecte los cables a los cuatro terminales etiquetados como **VDD, GND, 485A, 485B** en el Panel Híbrido.

{% hint style="warning" %}
Nota:

* ***El diseño extraíble de los bloques de terminales BUS mejora la eficiencia de instalación. Antes del cableado, puede retirar los bloques de terminales del dispositivo para facilitar su uso y volver a enchufarlos después del cableado. Al reinstalar los bloques de terminales en la placa, asegúrese de instalarlos en la misma dirección para evitar posibles peligros.***
* ***Conexiones incorrectas resultarán en fallos o funcionamiento incorrecto. Inspeccione el cableado y asegure conexiones adecuadas antes de aplicar energía.***
  {% endhint %}

### Cableado de zonas

* Las 12/24/36/48 zonas pueden cablearse supervisando dispositivos NC (normalmente cerrados) o NO (normalmente abiertos), p. ej., sensor PIR, contacto de puerta, detector de humo, detector de agua, sensor de incendios, sensor de CO, detector de gas, detector de calor y detector de rotura de cristal, etc.
* Calibre del cable: Mínimo 22 AWG, máximo 18 AWG.
* Las zonas cableadas admiten configuración de bucle de un solo fin de línea (SEOL) y doble fin de línea (DEOL), con valores de resistencias seleccionables de 1KΩ, 2.2KΩ, 3.74KΩ, 4.7KΩ, 5.6KΩ, 6.8KΩ, 8.2KΩ, 10KΩ.
* El bucle triple de fin de línea (TEOL) puede configurarse en diferentes combinaciones: 4.7KΩ, 6.8KΩ, 12KΩ (selección de valor de resistencia: 6.8K), 4.7KΩ/5.6KΩ, 4.7KΩ, 2.2KΩ/3KΩ (selección de valor de resistencia: 4.7K), o 4.7KΩ/5.6KΩ, 5.6KΩ, 2.2KΩ/3KΩ (selección de valor de resistencia: 5.6K).
* Para un bucle NO, coloque una resistencia EOL en paralelo (a través) del bucle.
* Para un bucle NC, coloque una resistencia EOL en serie con el bucle.
* Si se cambia el método de cableado de una zona, apague la alimentación del sistema y vuelva a encenderla para evitar activar la alarma.

### Cableado NO/NC

![1](https://2666022308-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2Fxdt0t33SflAcskeupBAh%2F9.jpeg?alt=media) ![2](https://2666022308-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2F9Mp7F1KQdC8MHnq05xKA%2F10.jpeg?alt=media)

### **Cableado con resistencia de un solo fin de línea**

![3](https://2666022308-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FQWDGBsP4j7QKZ1q1grAp%2F11.png?alt=media) ![4](https://2666022308-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2Fjs7bhHgDI5RfPLXzDRVp%2F12.png?alt=media)

![5](https://2666022308-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FwUOljnzEbFlkBOaCIKzN%2F13.png?alt=media) ![6](https://2666022308-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2F5ssJzlFuEVUz9Mtj8a0z%2F14.png?alt=media)

### **Cableado con resistencia de doble fin de línea**

![7](https://2666022308-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FBhWwbz2qThJ3HMLkmyhJ%2F15.png?alt=media) ![8](https://2666022308-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FPrFilty9t4AZs6lYkFtE%2F16.png?alt=media)

### Cableado TEOL (triple fin de línea)

<figure><img src="https://2666022308-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2F1pGz3DL6WwClyo9E8ohW%2F17.jpeg?alt=media" alt=""><figcaption><p>9</p></figcaption></figure>

<figure><img src="https://2666022308-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2F9ejXFdrbWrtQpoHgaUsg%2F18.jpeg?alt=media" alt=""><figcaption><p>10</p></figcaption></figure>

## Comenzando

Después de conectar la tarjeta de expansión al Panel Híbrido y completar el cableado de los dispositivos, proceda al aprendizaje y la programación de zonas.

### Aprendizaje

**Paso 1.** Encienda el Panel de Control; el módulo de expansión también se encenderá.

**Paso 2.** En la página web del Panel, haga clic en "**Aprendizaje**" para entrar en la página de aprendizaje.

**Paso 3.** Haga clic en “**Iniciar**" para entrar en modo de aprendizaje.

**Paso 4.** Haga clic **“Agregar”** para incluir el Módulo de Expansión en el panel.

**Paso 5.** Si el Módulo de Expansión se aprende correctamente en el sistema, el dispositivo agregado se mostrará en la sección “Dispositivo Aprendido”. El Tipo de Dispositivo se mostrará como “Expansor”.

### Identificación

La "**Identificar**" función se utiliza para localizar un dispositivo BUS específico en el sistema cableado BUS. Esta función es útil para distinguir qué dispositivo es cuál, especialmente en una instalación grande donde se incluyen numerosos dispositivos BUS.

Para localizar el módulo de expansión en el sistema BUS:

**Paso 1.** En la página web del Panel Híbrido, haga clic en “Identificar” en la lista de dispositivos después de la columna de entrada del dispositivo Expansor.

![](https://2666022308-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FYXF0cYjZ7ctzQ17rNvQS%2F19.jpeg?alt=media)

**Paso 2.** Si el módulo de expansión recibe la señal del Panel Híbrido, la página web mostrará un mensaje de éxito y el indicador LED del módulo de expansión parpadeará 10 veces para indicar su ubicación al usuario.

{% hint style="warning" %}
Nota:

Si aparece un mensaje de tiempo de espera en la página web, significa que el módulo de expansión no recibió la señal del Panel. Verifique si el módulo de expansión está conectado correctamente al Panel dentro de una distancia de cableado apropiada.
{% endhint %}

### Modo de prueba de recorrido

* Para asegurarse de que el módulo de expansión pueda comunicarse con el Panel después de ser aprendido, coloque el Panel de Control en modo Prueba de Recorrido (Walk Test) y presione el botón de Prueba en el módulo de expansión para transmitir una señal de prueba al Panel de Control.
* Cuando el Panel reciba la señal de prueba, emitirá un pitido una vez y mostrará la información del módulo de expansión en la parte superior de la lista de dispositivos.

{% hint style="warning" %}
Nota:

Si no hay respuesta del Panel después de presionar el botón de prueba, significa que el Panel no recibió la señal de prueba del dispositivo.

Verifique si el módulo de expansión está conectado correctamente al Panel dentro de una distancia de cableado apropiada.
{% endhint %}

### *Programación de zonas cableadas*

Después de añadir el módulo de expansión, proceda a la programación de las zonas cableadas.

**Paso 1.** Haga clic en Sensor Cableado para entrar en esta página web. Verá los Expansores en la parte inferior de la página.

**Paso 2.** Haga clic en “Editar” al final de la entrada del expansor.

**Paso 3.** Edite el tipo del sensor cableado, el cableado de la zona y la resistencia EOL para cada zona.

* **Tipo**: Seleccione el tipo de sensor cableado para cada zona desde el menú desplegable.
* **Bucle**: Seleccione el número correspondiente al cableado de la zona para cada zona desde el menú desplegable. En esta página web hay diagramas de cableado abajo para su referencia.
* **Resistencia**: Seleccione la resistencia para el cableado de la zona.
* **Estado**: El estado de cada zona—Restaurar, Manipulación o Activación—se mostrará en este

**Paso 4.** Haga clic en “**OK**" para guardar los cambios cuando haya terminado. Alternativamente, haga clic en "**Restablecer**" para volver a ingresar toda la información.

**Paso 5.** Si el proceso tiene éxito, la pantalla mostrará “**Actualizado con éxito.**" El sensor se asignará a un área y zona específicos. Para editar la configuración o la información del dispositivo, haga clic en "**Editar**" al final de la entrada del dispositivo.

**Paso 6.** Usted entrará en **Edición de dispositivo** página web.

**Paso 7.** Edite la configuración y la información de su dispositivo. Haga clic en "OK" para guardar los cambios cuando haya terminado.

### Señal de supervisión

Después de ser aprendido en el Panel de Control, el módulo de expansión transmitirá automáticamente señales de supervisión cada 20 a 30 segundos.
