# VESTA-384

**SD-32-BUS**

## **Detector de fum cu fir BUS**

<figure><img src="https://2057535213-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FrdkzeLlunbeyGaOQoo5p%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=76c70d2a-b5d4-48cc-bb54-f7e298d2eccb" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

**Introducere**

SD-32-BUS este un detector de fum cu fir conceput pentru a vă proteja împotriva potențialelor pericole de incendiu. Detectorul de fum folosește tehnologie de senzor multi-criteriu pentru a detecta diferența între flăcări care ard rapid și incendii care mocnesc lent, în timp ce include tehnologie inteligentă pentru a diferenția între fumul produs la gătit și situațiile reale de incendiu care pun viața în pericol, eliminând practic alarmele deranjante.

Detectorul de fum cu fir poate fi, de asemenea, interconectat cu alți detectoare de fum din sistemul de alarmă și declanșează alarmă când orice detector de fum din sistem este activat.

## **Identificarea părților**

![](https://2057535213-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FVjL97qmiKRH4CIkhbeJ0%2F1.png?alt=media)

**1. Indicator LED / Buton Test**

**LED roșu**

* Clipire rapidă: Alarmă.
* Clipire la fiecare 1 secundă: Detectorul de fum în modul de întrerupere a alarmei (silence).
* Clipsește la fiecare 2 secunde: Detectorul de fum este în perioada de încălzire și calibrare.
* Clipsește scurt: Când se apasă butonul de învățare pentru a verifica dacă dispozitivul funcționează normal.
* Se aprinde scurt: Transmiterea semnalului.

**LED portocaliu**

* Clipsește o dată pe secundă: Calibrarea a eșuat.
* Clipire la fiecare 5 secunde: Detectarea fumului a eșuat sau dispozitivul are defecțiuni.

**Buton Test**

* Apăsați butonul o dată pentru a:
  * Trimite un semnal de test.
  * Verifica camera de detectare a fumului.
  * Opri alarma când detectorul de fum alarmează.
* Apăsați și mențineți butonul timp de 10 secunde pentru a intra în procesul de calibrare.

2. **Sirenă**
3. **Compartiment terminal BUS**
4. **Cârlige**
5. **Orificiu pre-perforat pentru cablare**
6. **Șurub de fixare al capacului compartimentului terminal BUS**
7. **Terminal BUS**
8. **Comutator jumper rezistor terminal**

Când detectorul de fum este conectat ca cel mai îndepărtat dispozitiv BUS pe o linie BUS, vă rugăm să setați jumperul rezistorului terminal al detectorului de fum și comutatorul jumper al primului dispozitiv BUS (de obicei al panoului hibrid) pe ON pentru a servi ca rezistențe de terminare. Capacitatea de comunicare a liniei BUS conectate va fi astfel îmbunătățită.

* Dacă jumperul este OFF (legătura jumper este îndepărtată sau „parcată” pe un pin), capacitatea de comunicare este la nivel normal.
* Dacă jumperul este ON, capacitatea de comunicare va fi îmbunătățită.

9. **Suport de montare**
10. **Găuri de montare**
11. **Șablon de montare**

## **Caracteristici**

* ***Alimentare***
  * Când SD-32-BUS este conectat prin fir la un panou hibrid, alimentarea de 13,5V poate fi furnizată de panoul hibrid.
* ***Testarea detectorului de fum***

Apăsând butonul Test de pe detectorul de fum, puteți verifica dacă detectorul funcționează normal.

* Dacă detectorul de fum funcționează normal, LED-ul roșu va fi aprins timp de 2 secunde urmat de un bip în două tonuri.
* Dacă sirena emite bipuri în două tonuri de 3 ori, “**Camera optică**” a detectorului de fum este fie murdară fie defectă.
* ***Detectarea acumulării de praf***
  * Detectorul verifică în mod regulat acumularea excesivă de praf în interiorul camerei optice.
  * Dacă camera acumulează prea mult praf, detectorul va raporta panoului pentru a notifica utilizatorul să o curețe.
  * Dacă camera nu este curățată în continuare și se acumulează atât de mult praf încât nu mai funcționează, detectorul va raporta panoului un avertisment de întreținere.
* ***Supraveghere***
  * Detectorul de fum cu fir va transmite automat un semnal de supraveghere către panoul de control la fiecare 75 de secunde.
  * Dacă panoul de control nu a primit semnalul de la detectorul de fum cu fir pentru o perioadă prestabilită, panoul de control va indica faptul că detectorul de fum respectiv întâmpină o problemă de pierdere a semnalului.
* ***Activarea alarmei***

Detectorul de fum va activa alarma de incendiu când este detectat fum. Când o alarmă este activată, detectorul de fum va transmite semnal de alarmă și va declanșa alarmă prin buzzer-ul încorporat.

#### **Detectarea fumului:**

* Detectorul de fum verifică concentrația de fum la fiecare 8 secunde
* Alarma se activează ori de câte ori concentrația de fum depășește pragul de detectare și va continua până când concentrația de fum scade sub pragul de alarmă.
* LED-ul roșu va clipi rapid în timpul alarmei.
* ***Pauza alarmei (Alarm Silence)***
  * Când detectorul de fum alarmează, apăsarea butonului Test va pune detectorul în modul de liniștire a alarmei pentru a opri sunetul alarmei timp de 9 minute. Buzzer-ul se va opri numai după ce alarma a fost activată cel puțin 1 minut. Dacă butonul este apăsat înainte ca timpul de alarmă să ajungă la 1 minut, detectorul de fum va aștepta până când timpul de alarmă atinge 1 minut înainte de a opri sunetul alarmei.
  * În timpul perioadei de 9 minute de liniștire a alarmei, LED-ul roșu va clipi o dată pe secundă. Detectorul de fum va continua să monitorizeze concentrația de fum în timpul perioadei de liniștire a alarmei:
  * După expirarea perioadei de 9 minute de liniștire a alarmei, dacă concentrația de fum a scăzut sub pragul de alarmă, detectorul de fum va emite un bip în două tonuri și va reveni la funcționarea normală fără a declanșa alarma.
  * Dacă concentrația de fum depășește în continuare pragul de alarmă, detectorul de fum va începe din nou să alarmeze.
  * Dacă concentrația de fum continuă să crească în timpul perioadei de liniștire a alarmei și depășește al doilea prag de alarmă, detectorul de fum va începe din nou să alarmeze. O alarmă declanșată prin depășirea celui de-al doilea prag de alarmă nu poate fi liniștită prin apăsarea butonului de test.
* ***Interconectare***
  * Detectorul de fum este interconectat cu alți detectoare de fum din sistemul de alarmă. Când un detector de fum declanșează alarma, panoul de control va notifica celelalte detectoare de fum să declanșeze de asemenea alarma chiar dacă acestea nu au detectat încă fum. Durata alarmei va fi conform setării panoului de control.
  * Dezactivarea sistemului va opri alarma celorlalți detectoare de fum activate de panoul de control. Alarma declanșată de detectorul de fum care detectează fum se va opri doar când concentrația de fum scade sub pragul de alarmă.
  * Apăsarea butonului Test a unui detector de fum va reduce la tăcere doar alarma acelui detector specific, dar nu poate opri alarma tuturor detectoarelor de fum interconectate.

{% hint style="danger" %}
***Atenție***

* Cablarea detectorului de fum ar trebui efectuată numai de tehnicieni certificați cu cunoștințe și pregătire adecvate în echipamente electrice.

* Înainte de instalare sau orice lucrare de întreținere, asigurați-vă că alimentarea a fost deconectată.
  {% endhint %}

* ***Cablarea detectorului de fum***
  * Înainte de a conecta detectorul de fum cu fir la BUS-ul sistemului, vă rugăm să întrerupeți alimentarea.
  * Pentru a facilita conexiunile cablurilor, blocurile terminale de pe fiecare modul al sistemului BUS sunt codificate pe culori.

![](https://2057535213-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FtiiWfhtPV3N3ScZ5N3QO%2F13.jpeg?alt=media)

* Mai multe dispozitive BUS pot fi conectate în serie la Panoul Hibrid. Pentru o comunicare optimă a dispozitivelor liniei BUS conectate, asigurați-vă că comutatoarele jumper rezistor terminal ale primului (de obicei Panoul Hibrid) și ale celui mai îndepărtat dispozitiv BUS de pe o linie BUS sunt setate pe ON pentru a servi ca rezistoare de terminare. Asigurați-vă că activați doar cele două comutatoare jumper menționate anterior și nu setați comutatoarele jumper pe ON pentru niciun alt dispozitiv BUS intermediar.

{% hint style="warning" %}
Notă:

* Designul detașabil al blocurilor terminale BUS îmbunătățește eficiența instalării. Înainte de cablare, puteți îndepărta blocurile terminale de pe placa PCB pentru ușurință în utilizare și le puteți conecta din nou după cablare.

* După deconectarea terminalului, la reinstalarea terminalului pe placă, asigurați-vă că instalați terminalul în aceeași direcție pentru a evita riscuri potențiale.
  {% endhint %}

* Conexiunile incorecte vor duce la defectare sau funcționare necorespunzătoare. Inspectați cablajul și asigurați-vă că conexiunile sunt corecte înainte de a aplica alimentarea.

![](https://2057535213-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FXMdP9Qfk2fQ9ai7mrLbK%2F14.png?alt=media)

## ***Începeți***

**Pasul 1** Conectați detectorul la panou. Apoi, porniți panoul; detectorul de fum va fi alimentat de asemenea.

**Pasul 2** După ce detectorului de fum i se furnizează alimentare, acesta va emite 2 bipuri scurte și va începe **încălzirea timp de 1 minut**. LED-ul roșu va clipi la fiecare 2 secund&#x65;**.**

**Pasul 3.** Când detectorul de fum finalizează încălzirea, va emite un bip pentru a indica că a intrat în **mod de calibrare**. Modul de calibrare durează **1 minut** (Dacă calibrarea eșuează, detectorul de fum va reîncerca calibrarea, modul de calibrare va dura cel mult 9 minute). LED-ul roșu va continua să clipească la fiecare două secunde în timpul calibării.

**Pasul 4.** Când calibrarea este finalizată, detectorul de fum va emite 2 bipuri scurte și va stinge LED-ul pentru a reveni la modul normal.&#x20;

{% hint style="warning" %}
Notă:

Dacă calibrarea eșuează, detectorul de fum va emite bip continuu. Vă rugăm să opriți alimentarea detectorului de fum, apoi să porniți din nou pentru a reîncerca de la pasul 1.
{% endhint %}

După ce procesul de încălzire și calibrare s-a finalizat cu succes, puteți continua cu învățarea.

**Pasul 5.** Introduceți panoul de control în **modul de învățare**.

**Pasul 6** Detectorul de fum va fi detectat dacă este conectat corect la panoul hibrid.

**Pasul 7.** Faceți clic „**Adaugă**” pentru a include detectorul de fum detectat în panoul de control.

### ***Identificare***

Funcția “Identify” este folosită pentru a localiza un anumit dispozitiv BUS în sistemul cablat BUS. Această funcție este utilă pentru a distinge care dispozitiv este care, mai ales într-o instalație mare unde sunt incluse numeroase dispozitive BUS.

Pentru a localiza detectorul de fum cu fir în sistemul BUS:

**Pasul 1.** Pe pagina web a panoului hibrid, faceți clic pe „Identify” (Identificare) din lista de dispozitive după intrarea în coloana dispozitivului SD-32-BUS.

**Pasul 2.** Dacă detectorul de fum cu fir primește semnalul de la panoul hibrid, pagina web va afișa un mesaj de succes și indicatorul LED roșu al detectorului de fum cu fir va clipi de 10 ori pentru a arăta utilizatorului unde se află.

{% hint style="warning" %}
Notă:

Dacă pe pagina web apare un mesaj de expirare a timpului, înseamnă că detectorul de fum cu fir nu a primit semnalul de la panou. Vă rugăm să verificați dacă SD-32-BUS este conectat corect la panou și în limita distanței de cablare adecvate.
{% endhint %}

### ***Mod Walk Test***

* Pentru a vă asigura că detectorul de fum cu fir poate comunica cu panoul după ce a fost înregistrat, plasați panoul de control în modul Walk Test și apăsați butonul Test de pe SD-32-BUS pentru a transmite un semnal de test către panoul de control.
* Când panoul primește semnalul de test, va emite un bip și va afișa informațiile detectorului de fum cu fir corespunzător în partea de sus a listei de dispozitive.

{% hint style="info" %}
Notă:

Dacă nu există răspuns din partea panoului după apăsarea butonului de test, înseamnă că panoul nu a primit semnalul de test de la dispozitiv. Vă rugăm să verificați dacă detectorul de fum este conectat corect la panou și în limita distanței de cablare adecvate.
{% endhint %}

### ***Recalibrare***

Deoarece condiția de funcționare a detectorului de fum se poate modifica după ce a fost instalat o perioadă de timp, este posibil să doriți să recalibrați Detectorul de Fum pentru a prelua o nouă valoare prag de detectare a fumului și a asigura performanța optimă a detectorului de fum. Pentru a face acest lucru:

Apăsați și mențineți butonul Test timp de 20 de secunde și eliberați când detectorul de fum emite 3 bipuri. Dispozitivul va începe calibrarea, iar LED-ul roșu va clipi la fiecare 2 secunde pentru a indica acest lucru.

* Dacă calibrarea eșuează, detectorul de fum va emite bip continuu, iar LED-ul portocaliu va clipi o dată pe secundă. Vă rugăm să opriți alimentarea detectorului de fum, apoi să porniți din nou pentru a reporni detectorul de fum.
* Procesul de calibrare durează **1 minut** (Dacă calibrarea eșuează, detectorul de fum va reîncerca calibrarea, modul de calibrare va dura cel mult 9 minute).
* Când calibrarea s-a încheiat, detectorul de fum va emite un bip în două tonuri. LED-ul roșu va înceta să mai clipească pentru a indica revenirea la modul normal.
* Testați detectorul de fum săptămânal pentru a verifica dacă alarma sună și indicatoarele funcționează corespunzător.

## **Întreținere și curățare**

Întreținerea și curățarea regulată vor ajuta la menținerea detectorului de fum în stare bună de funcționare.

* Aspirați ușor murdăria/praful/particulele mici acumulate în camera și fantele de detecție a fumului.
* Curățați detectorul de fum cel puțin o dată la 6 luni.
  * Curățați carcasa ștergând-o temeinic cu o cârpă umedă și uscați-o. Nu permiteți pătrunderea apei în alarmă.
  * Nu folosiți niciodată agenți de curățare, detergenți sau solvenți pe detector.
  * Aproape de un ventilator de ventilație, lămpi fluorescente sau echipamente de aer condiționat – curenții de aer proveniți de la acestea pot afecta sensibilitatea detectorului.
* Evitați pulverizarea de odorizante, spray de păr sau alte aerosoli în apropierea detectorului de fum.
* Nu vopsiți și nu modificați detectorul în nicio circumstanță.

## **Expirare**

Detectorul de fum are o durată maximă de viață de **10 ani** de la data instalării. Ar trebui să înlocuiți detectorul de fum imediat după 10 ani de utilizare.

Se recomandă să notați data „Înlocuire până la” (10 ani de la data instalării) pe spatele detectorului înainte de instalare.

## **Instalare**

### ***Ghid de instalare***

* Se recomandă ca locul de instalare să fie în zona centrală a tavanului.
* Nu amplasați detectorul în următoarele locații:
* Bucătăria – Fumul provenit din gătit poate provoca o alarmă nedorită.
* În vârful unui cadru de tip „
* Lângă grinzi de tavan sau deasupra unui dulap – aerul static în aceste zone poate afecta sensibilitatea detectorului.
* ” al tavanului.**A**Plasați detectorul de fum la locația dorită de montare.

### ***Montarea detectorului de fum***

**Pasul 1.** Scoateți foaia de montare inclusă în pachet. Dimensiunea imaginii corespunde mărimii reale a detectorului de fum, iar designul perforat permite desprinderea ușoară după instalare.

**Pasul 2.** Așezați foaia strâns pe tavan și folosiți cele patru orificii ca șablon pentru a găuri și a introduce diblurile dacă este necesar.

**Pasul 3.** Asigurați-vă că diblurile sunt la același nivel cu suprafața de montare.

Plasați suportul de montare peste foaia de montare și fixați-l cu șuruburi pe perete/tavan.

**Pasul 4.** Detectorul de fum are 4 cârlige pe capacul din spate. Țineți detectorul de fum cu grijă și aliniați cele 4 crestături de pe suportul de montare cu cele 4 cârlige.

**Pasul 5.** Rotiți în sensul acelor de ceasornic pentru a bloca cârligul.

<figure><img src="https://2057535213-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2F3Q1cxlsGRdDsnt559Dle%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=494c7507-2a7c-4448-9493-7544b2644959" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

**Pasul 6.** Instalarea este acum completă. Puteți desprinde acum foaia de montare.

<figure><img src="https://2057535213-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2Fo8cYhosDzC5TcGdAoyGp%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=3961a3c7-4a0c-4b39-ad02-9688a3c9c64a" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<figure><img src="https://2057535213-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FlNKC5uSBSSgX17Am4Bdb%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=27f359b8-111d-4a75-b718-28b9599d2c26" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

**Pasul 7.** Instalarea este acum completă. Puteți desprinde acum foaia de montare.
