# VESTA-363

**ISL-1-BUS**

## **Extender izolat pentru BUS**&#x20;

<figure><img src="https://2057535213-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2F4plmvUI1LBwXoaWMDYWP%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=19e8aa15-cd96-4266-bd99-f619a842d30b" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

**Introducere**

ISL-1-BUS este un extender de rază izolat. Poate extinde raza de comunicație și amplifica semnalul sistemului de securitate cablat pe distanțe lungi, protejând în același timp dispozitivele conectate împotriva scurtcircuitului în aval. Izolatorul are terminalele de intrare și ieșire galvanic separate. În cazul în care apare un scurtcircuit la ieșire, toate dispozitivele conectate la intrarea ISL-1-BUS vor continua să funcționeze fără întrerupere. ISL-1-BUS poate, de asemenea, să mărească tensiunea până la 13,5V pentru dispozitivele BUS conectate la ieșire.

## **Identificarea părților**

![](https://2057535213-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2F6graHET01FJnaF21orPr%2F0.png?alt=media)

1. **Priză de cablare BUS pentru linii de intrare**
2. **Terminal BUS demontabil pentru intrare**
3. **LED pentru terminal BUS (Intrare)**

&#x20;     LED-ul se aprinde când terminalul de ieșire BUS A este alimentat.

4. **Punte rezistor terminal pentru intrare terminal**

&#x20;      Rotiți jumperul pe OFF prin îndepărtarea sau „parcarea” legăturii jumper.

&#x20;      Rotiți jumperul pe ON așezând legătura jumper pe ambele pini.

5. **LED pentru terminal BUS (Ieșire A)**

&#x20;      LED-ul se aprinde când terminalul de ieșire BUS A este alimentat.

6. **Punte rezistor terminal pentru terminal BUS (Ieșire A)**

&#x20;      Rotiți jumperul pe OFF prin îndepărtarea sau „parcarea” legăturii jumper.

&#x20;      Rotiți jumperul pe ON așezând legătura jumper pe ambele pini.

7. **Terminal BUS demontabil pentru Ieșire A**

&#x20;      LED-ul se aprinde când terminalul de ieșire BUS A este alimentat.

8. **Priză de cablare BUS pentru linii de ieșire**
9. **Terminal BUS demontabil Ieșire B**
10. **LED pentru terminal BUS (Ieșire B)**

&#x20;     LED-ul se aprinde când terminalul de ieșire BUS B este alimentat.

11. **Punte rezistor terminal pentru terminal BUS (Ieșire B)**

&#x20;     Aceeași funcție ca Puntea rezistor terminal pentru Ieșire A.

***Vă rugăm să rețineți:***

* ***După deconectarea terminalelor, la re-instalarea acestora pe placa de circuit, asigurați-vă că montați terminalele în aceeași orientare pentru a evita riscurile potențiale.***

## **Alimentare**

ISL-1-BUS este alimentat de BUS-ul Panoului Hibrid. Ca amplificator, ISL-1-BUS poate furniza 13,5V, 0,5A pe fiecare dintre terminalele sale de ieșire A și B.

## **Conexiune de cablare**

Adăugarea ISL-1-BUS la sistemul BUS existent va extinde raza BUS și va amplifica puterea până la 13,5V, 0,5A pentru fiecare dintre terminalele sale de ieșire A și B.

Deoarece terminalul de intrare și cele două terminale de ieșire independente sunt galvanic separate, ISL-1-BUS protejează dispozitivele conectate împotriva scurtcircuitului în aval.

La adăugarea ISL-1-BUS în sistemul BUS, BUS-ul va fi împărțit în 3 segmente BUS independente (linia BUS1, linia BUS2 și linia BUS3).

* După cum este arătat în diagrama de mai jos, Panoul Hibrid, ca primul dispozitiv BUS pe **Linia BUS 1** este conectat la intrarea ISL-1-BUS, care este cel mai îndepărtat dispozitiv pe linia BUS 1. Asigurați-vă că setați ambele Punți rezistor ale Panoului Hibrid și intrării ISL-1-BUS pe ON pentru a servi drept rezistor de terminare.
* Cele două terminale de ieșire individuale ale ISL-1-BUS sunt fiecare conectate la dispozitive BUS separate prin **Linia BUS 2** și **Linia BUS 3**. Terminalul de ieșire A este primul dispozitiv pe Linia BUS 2; terminalul de ieșire B este primul dispozitiv pe Linia BUS 3. Asigurați-vă că setați Punțile rezistor pentru cele două ieșiri ISL-1-BUS precum și pentru cele mai îndepărtate dispozitive BUS de la capătul fiecărei linii BUS pe ON pentru a servi drept rezistor de terminare.
* Numărul total de dispozitive BUS (denumite „noduri”; Panoul Hibrid este numărat ca un nod) pe fiecare linie BUS trebuie să fie de 32 sau mai puțin. În caz contrar, pot apărea anomalii ale semnalului BUS. În exemplul de mai jos, există în total 3 linii BUS: **Linia BUS 1** conține 2 noduri (Panoul Hibrid și ISL-1-BUS), **Linia BUS 2** conține 3 noduri (ISL-1-BUS și 2 dispozitive BUS), **Linia BUS 3** are 3 noduri (ISL-1-BUS și 2 dispozitive BUS).

![](https://2057535213-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FP4wAqSUt9xNEvahfDO8y%2F5.jpeg?alt=media)

***Vă rugăm să rețineți de asemenea:***

* ***Deoarece ISL-1-BUS furnizează până la 0,5A pentru fiecare dintre cele 2 terminale de ieșire, se recomandă conectarea dispozitivelor BUS la terminalele de ieșire ale ISL-1-BUS unul câte unul pentru a asigura funcționarea optimă a sistemului. Încercați să evitați conectarea tuturor dispozitivelor la terminalul de ieșire deodată.***
* ***Având în vedere că panoul de control alimentează ISL-1-BUS, distanța maximă de cablare de la panoul de control la ISL-1-BUS este de 300 de picioare.***
* ***Se recomandă să existe un singur ISL-1-BUS pe o singură linie BUS.***
