# VESTA-130

**Modul de extindere WEZ-12/24/36/48-BUS**

## Extensie modul cu 12 zone pentru panourile de control hibride Vesta

<figure><img src="https://2057535213-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2Fx6WlWd4M6DMDhQVealkA%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=45f5a10f-8af4-4a90-a71a-e9046b131362" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

## Introducere

Acest ghid de instalare trebuie utilizat împreună cu manualul de utilizare al panoului hibrid la care este conectat modelul WEZ.

Modulul de extindere WEZ-12/24/36/48-BUS este proiectat pentru a suporta extinderea pentru Panoul Hibrid. Prin conexiune BUS, poate oferi extinderea cu încă 12, 24, 36 și 48 de zone cablate pe panourile compatibile.

## Identificarea părților

WEZ-12-BUS WEZ-24-BUS

![](https://2057535213-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2F4pl5I8GSnCrNCZ6vniLu%2F0.jpeg?alt=media) ![](https://2057535213-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FFDHYHCmw9wu4R0Kr1uvP%2F1.jpeg?alt=media)

WEZ-36-BUS WEZ-48-BUS

![](https://2057535213-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FOdGrPXRKUrMzeKtrY9Pd%2F2.jpeg?alt=media) ![](https://2057535213-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FWREnG3et6KTjzMzTJzsK%2F3.jpeg?alt=media)

1. **Mufa DC:** Conexiune de alimentare comutată DC 12V 1A.
2. **Terminal de conectare pluggable pentru BUS**
3. **Comutator jumper rezistor terminal**

Când modulul de extindere este conectat ca ultimul dispozitiv BUS pe o linie BUS, setați jumperul rezistorului terminal al modulului de extindere și comutatorul jumper al primului dispozitiv BUS pe ON pentru a servi ca rezistoare de terminare. Capacitatea de comunicare a liniei BUS conectate va fi îmbunătățită.

* **Jumper Pornit:** Dacă jumperul este ON, capacitatea de comunicare va fi îmbunătățită.
* **Jumper Oprit:** Dacă jumperul este OFF, capacitatea de comunicare este la nivel normal.

4. **Găuri pentru șuruburi**
5. **Terminal zonă & Terminal de ieșire tensiune auxiliară 13.5V & Terminal GND**

&#x20;      Tensiunea tipică este 13.5V și poate varia în funcție de tensiunea de ieșire a terminalului.

6. **Buton Test**

&#x20;       Apăsați butonul de test pentru a trimite un semnal de test către Panoul de Control.

7. **Indicator LED**

&#x20;       Faceți clic pe „Identify” pe pagina web a panoului pentru a determina LED-ul dispozitivului WEZ corespunzător să lumineze intermitent de 10 ori.

### Alimentare

Modulul de extindere este alimentat de Panoul Hibrid, care poate furniza o sursă de alimentare de 13.5V către modulul de extindere. În plus, se recomandă utilizarea adaptorului de alimentare extern de 12V când este conectat la sarcini care necesită un consum mai mare de energie.

### Atenție&#x20;

* Cablarea modulului de extindere trebuie efectuată numai de tehnicieni calificați, cu cunoștințe și instruire corespunzătoare în echipamente electrice.
* Înainte de instalare sau orice lucrare de întreținere, asigurați-vă că alimentarea a fost deconectată.

### Instalare și conectare

<figure><img src="https://2057535213-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FiJeVCYom3KCrTdvJ1owE%2F10.png?alt=media&#x26;token=e46b8d8d-470b-4b9e-a2c2-64e37c997aa3" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

* Pentru a facilita conexiunile cablurilor, blocurile terminale de pe fiecare modul al sistemului BUS sunt codificate pe culori.
* Pentru o comunicare optimă a conexiunii cablate între Panoul de Control și dispozitivele BUS conectate, asigurați-vă că comutatorul Jumper de Comunicație al celui mai îndepărtat dispozitiv BUS și comutatorul Jumper J53 al Panoului de Control sunt setate pe ON pentru a servi ca rezistor de terminare. Asigurați-vă că activați doar cele 2 comutatoare jumper menționate anterior și nu setați pe ON comutatoarele jumper pentru alte dispozitive BUS intermediare.
* Treceți cele patru șuruburi prin găurile modulului de extindere și strângeți șuruburile pentru fixare.

<figure><img src="https://2057535213-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FUeVzxoEKlvt0jOxnxF0z%2F7.jpeg?alt=media" alt="" width="246"><figcaption></figcaption></figure>

* Conectați cablurile la cele patru terminale etichetate ca **VDD, GND, 485A, 485B** pe Panoul Hibrid.

{% hint style="warning" %}
Notă:

* ***Designul pluggable al blocurilor de terminale BUS îmbunătățește eficiența instalării. Înainte de cablare, puteți îndepărta blocurile de terminale de pe dispozitiv pentru ușurință în utilizare și le puteți conecta din nou după cablare. Când reinstalați blocurile de terminale pe placă, asigurați-vă că le instalați în aceeași direcție pentru a evita riscurile potențiale.***
* ***Conexiunile incorecte vor duce la defectare sau funcționare necorespunzătoare. Inspectați cablajul și asigurați-vă de conexiuni corecte înainte de a aplica alimentarea.***
  {% endhint %}

### Cablarea zonelor

* Cele 12/24/36/48 de zone pot fi cablate supraveghind dispozitive NC (normal închis) sau NO (normal deschis), de ex. senzor PIR, contact ușă, detector de fum, senzor de apă, senzor de incendiu, senzor CO, detector de gaz, detector de căldură și detector de spargere a geamului etc.
* Grosimea cablului: minim 22 AWG, maxim 18 AWG.
* Zonele cablate suportă configurații de buclă Single-End-of-Line (SEOL) și Double-End-of-Line (DEOL), cu valori rezistor selectabile de 1KΩ, 2.2KΩ, 3.74KΩ, 4.7KΩ, 5.6KΩ, 6.8KΩ, 8.2KΩ, 10KΩ ohmi.
* Bucla triple end-of-line (TEOL) poate fi configurată în combinații diferite: 4.7KΩ, 6.8KΩ, 12KΩ (selecția valorii rezistorului: 6.8K), 4.7KΩ/5.6KΩ, 4.7KΩ, 2.2KΩ/3KΩ (selecția valorii rezistorului: 4.7K), sau 4.7KΩ/5.6KΩ, 5.6KΩ, 2.2KΩ/3KΩ (selecția valorii rezistorului: 5.6K).
* Pentru o buclă NO, vă rugăm să puneți un rezistor EOL în paralel (pe) buclă.
* Pentru o buclă NC, vă rugăm să puneți un rezistor EOL în serie cu bucla.
* Dacă metoda de cablare a unei zone este schimbată, opriți și porniți din nou alimentarea sistemului pentru a evita declanșarea alarmei.

### Cablare NO/NC

![1](https://2057535213-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2Fxdt0t33SflAcskeupBAh%2F9.jpeg?alt=media) ![2](https://2057535213-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2F9Mp7F1KQdC8MHnq05xKA%2F10.jpeg?alt=media)

### **Cablare rezistor Single-End-of-Line**

![3](https://2057535213-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FQWDGBsP4j7QKZ1q1grAp%2F11.png?alt=media) ![4](https://2057535213-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2Fjs7bhHgDI5RfPLXzDRVp%2F12.png?alt=media)

![5](https://2057535213-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FwUOljnzEbFlkBOaCIKzN%2F13.png?alt=media) ![6](https://2057535213-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2F5ssJzlFuEVUz9Mtj8a0z%2F14.png?alt=media)

### **Cablare rezistor Double-End-of-Line**

![7](https://2057535213-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FBhWwbz2qThJ3HMLkmyhJ%2F15.png?alt=media) ![8](https://2057535213-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FPrFilty9t4AZs6lYkFtE%2F16.png?alt=media)

### Cablare Triple-EOL

<figure><img src="https://2057535213-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2F1pGz3DL6WwClyo9E8ohW%2F17.jpeg?alt=media" alt=""><figcaption><p>9</p></figcaption></figure>

<figure><img src="https://2057535213-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2F9ejXFdrbWrtQpoHgaUsg%2F18.jpeg?alt=media" alt=""><figcaption><p>10</p></figcaption></figure>

## Începeți

După conectarea plăcii de extindere la Panoul Hibrid și finalizarea cablării dispozitivelor, continuați cu învățarea și programarea zonelor.

### Învățare

**Pasul 1.** Porniți panoul de control; modulul de extindere va fi de asemenea alimentat.

**Pasul 2.** Pe pagina web a panoului, faceți clic pe „**Învățare**” pentru a intra în pagina de învățare.

**Pasul 3.** Faceți clic pe „**Start**” pentru a intra în modul de învățare.

**Pasul 4.** Faceți clic **„Adaugă”** pentru a include Modulul de Extindere în panou.

**Pasul 5.** Dacă Modulul de Extindere este învățat cu succes în sistem, dispozitivul adăugat va fi afișat în secțiunea „Dispozitive învățate”. Tipul dispozitivului va fi afișat ca „Extender”.

### Identificare

Funcția „**Identificare**” este folosită pentru a localiza un dispozitiv BUS specific în sistemul cablat BUS. Această funcție este utilă pentru a deosebi care dispozitiv este care, în special într-o instalație mare unde sunt incluse numeroase dispozitive BUS.

Pentru a localiza modulul de extindere în sistemul BUS:

**Pasul 1.** Pe pagina web a Panoului Hybrid, faceți clic pe „Identificare” din lista de dispozitive după coloana de intrare a dispozitivului Extender.

![](https://2057535213-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FYXF0cYjZ7ctzQ17rNvQS%2F19.jpeg?alt=media)

**Pasul 2.** Dacă modulul de extindere primește semnalul de la Panoul Hibrid, pagina web va afișa un mesaj de succes și indicatorul LED al modulului de extindere va clipi de 10 ori pentru a indica utilizatorului unde se află.

{% hint style="warning" %}
Notă:

Dacă pe pagina web este afișat un mesaj de expirare a timpului, înseamnă că modulul de extindere nu a primit semnalul de la Panou. Vă rugăm să verificați dacă modulul de extindere este conectat corect la Panou în cadrul unei distanțe de cablare adecvate.
{% endhint %}

### Mod Walk Test

* Pentru a vă asigura că modulul de extindere poate comunica cu Panoul după ce este învățat, puneți Panoul de Control în modul Walk Test și apăsați butonul Test de pe modulul de extindere pentru a transmite un semnal de test către Panoul de Control.
* Când Panoul primește semnalul de test, va emite un bip o singură dată și va afișa informațiile modulului de extindere corespunzător în partea de sus a listei de dispozitive.

{% hint style="warning" %}
Notă:

Dacă nu există răspuns din partea Panoului după apăsarea butonului de test, înseamnă că Panoul nu a primit semnalul de test de la dispozitiv.

Vă rugăm să verificați dacă modulul de extindere este conectat corect la Panou în cadrul unei distanțe de cablare adecvate.
{% endhint %}

### *Programarea zonelor cablate*

După adăugarea modulului de extindere, continuați la programarea zonelor cablate.

**Pasul 1.** Faceți clic pe Senzor Cablare pentru a accesa această pagină web. Veți vedea Extender-ele în partea de jos a paginii.

**Pasul 2.** Faceți clic pe „Editare” la sfârșitul intrării extender-ului.

**Pasul 3.** Editați tipul senzorului cablat, cablarea zonei și rezistența EOL pentru fiecare zonă.

* **Tip**: Selectați tipul senzorului cablat pentru fiecare zonă din meniul derulant.
* **Buclă**: Selectați numărul care corespunde cablării zonei pentru fiecare zonă din meniul derulant. Pe această pagină web, există diagrame de cablare mai jos pentru referința dumneavoastră.
* **Rezistor**: Selectați rezistența pentru cablarea zonei.
* **Stare**: Starea fiecărei zone — Restaurare, Sabotaj sau Declanșare — va fi afișată în acest

**Pasul 4.** Faceți clic „**OK**” pentru a salva modificările când ați terminat. Alternativ, faceți clic pe „**Resetare**” pentru a reintroduce toate informațiile.

**Pasul 5.** Dacă procesul este reușit, ecranul va afișa „**Actualizat cu succes.**” Senzorul va fi alocat unei arii și zone specifice. Pentru a edita setarea sau informațiile dispozitivului, faceți clic pe „**Editează**” la sfârșitul înregistrării dispozitivului.

**Pasul 6.** Veți intra în **Editare dispozitiv** pagina web.

**Pasul 7.** Editați setarea și informațiile dispozitivului dumneavoastră. Faceți clic pe „OK” pentru a salva modificările când ați terminat.

### Semnal de supraveghere

După ce este învățat în Panoul de Control, modulul de extindere va transmite automat semnale de supraveghere la fiecare 20 până la 30 de secunde.
