# VESTA-032

Seria SDCO-1-F1

## Detector de fum și monoxid de carbon

<figure><img src="https://2057535213-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FQgED5UQ5kLW3WBBjeTFQ%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=51801d05-94e5-4249-b6d4-7e7e0ab5405b" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

## Introducere

Seria SDCO-1-F1 este un detector de fum și monoxid de carbon. Poate trimite semnale wireless către panoul de control la detectarea particulelor de fum sau a monoxidului de carbon. SDCO-1 este proiectat pentru montare pe tavan sau în partea superioară a scărilor, unde fumul se concentrează pentru a declanșa alarma la timp și a proteja locuința împotriva riscurilor de incendiu.

Seria SDCO-1 include următoarele modele:

<figure><img src="https://2057535213-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2Fjaces4ArFwKU4mlmplVr%2F1.png?alt=media&#x26;token=9d47da1f-99a6-4dcc-8ccf-aabce1517639" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

## Identificarea părților

![](https://2057535213-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FkoRBI4NN1wbfDx8L1IVp%2F0.png?alt=media)

1. **Buton Test**

* Apăsați butonul o dată pentru a trimite un semnal de test/învățare.
* Apăsați butonul o dată în timpul alarmei pentru a intra în modul de linștire a alarmei.
* Apăsați și mențineți apăsat butonul timp de 10 secunde. Eliberați butonul când SDCO emite 2 bipuri pentru a intra în procesul de calibrare a fumului și autodiagnosticare CO.
* Apăsați butonul de două ori pentru a descărca complet înainte de a introduce baterii noi.

2. **Indicator LED**

&#x20;  **LED roșu**

* Se aprinde scurt: Transmitere semnal de test/învățare.
* Clipire rapidă: Alarmă.
* Clipsă la fiecare secundă: în modul de liniștire a alarmei.
* Clipsă la fiecare 2 secunde: În timpul încălzirii și procesului de calibrare.

**LED galben-âmbar**

* Clipsă la fiecare 5 secunde: Defecțiune a dispozitivului
* Clipire la fiecare 45 de secunde: Condiție de baterie slabă

**Atât LED roșu, cât și galben-âmbar (portocaliu când se privește din exterior)**

* Clipsă la fiecare 4 secunde: Bateriile sunt extrem de descărcate și trebuie înlocuite.

3. **Sirenă**
4. **Găuri de montare (pentru cârlige)**

&#x20;      Cârligele suportului de montaj se pot agăța în găurile de montare.

5. **Suport de montare**
6. **Capac compartiment baterii**
7. **Șurub de fixare a capacului compartimentului pentru baterii**
8. **Crestături**
9. **Port actualizare firmware (USB Tip-C)**

* Doar pentru actualizare firmware cu cablu personalizat. **Vă rugăm să rețineți:** Utilizarea nepotrivită a unui cablu USB Tip C normal poate cauza defecțiuni ale dispozitivului.

## Caracteristici

### Detectarea bateriei și a bateriei descărcate

* SDCO-1 folosește trei baterii litiu EL123AP ca sursă de alimentare. Bateriile sunt incluse în pachet.
* SDCO are un mecanism sigur care împiedică închiderea capacului fără instalarea prealabilă a bateriei.
* Când SDCO are bateria descărcată, un semnal de baterie slab va fi transmis împreună cu transmisiile regulate de semnal. LED-ul galben-âmbar va clipi cu un bip de volum redus o dată la 45 de secunde.
* Atât LED-ul roșu, cât și cel galben-âmbar vor clipi o dată la 4 secunde când bateriile sunt extrem de descărcate și trebuie înlocuite.
* La schimbarea bateriilor, după înlăturarea bateriilor vechi, apăsați butonul de test de două ori pentru a descărca complet înainte de introducerea bateriilor noi.

### Începeți

**Pasul 1:** Folosiți o șurubelniță Phillips pentru a slăbi șurubul de fixare al compartimentului bateriilor și îndepărtați capacul compartimentului pentru baterii.

**Pasul 2:** Introduceți 3 baterii în compartimentul pentru baterii.

**Pasul 3:** Detectorul SDCO va emite 2 bipuri scurte și va începe procesul de încălzire pentru **1** minut. LED-ul va clipi la fiecare 2 secunde.

**Pasul 4.** În timpul perioadei de 1 minut, învățați detectorul de fum.

1. Apăsați butonul Learn/Test o dată pentru a transmite un cod de învățare al senzorului IR.
2. Apăsați și mențineți apăsat butonul Learn/Test timp de 3 secunde pentru a transmite un cod de învățare al senzorului de fum/temperatură **(pasul a. și pasul b. sunt ambele necesare pentru modelele conectate serial)**.

Dacă panoul de control primește semnalul, detectorul de fum va emite un bip în două tonuri. Consultați manualul panoului de control pentru a finaliza procesul de învățare.

**Pasul 5:** La expirarea perioadei de încălzire de 1 minut, detectorul SDCO va emite un bip pentru a indica că intră acum în procesul de calibrare. Procesul

de calibrare durează între 1 și 7 minute; LED-ul va continua să clipească în timpul calibrare.

**Pasul 6:** Când calibrarea este completă, detectorul SDCO va emite un sunet în două tonuri și LED-ul va înceta să mai clipească pentru a indica că este acum în

funcționare normală. Dacă calibrarea eșuează, detectorul SDCO va emite bipuri continue.

### ***Detectarea alarmei***

Detectorul SDCO va activa alarma de incendiu când oricare dintre funcțiile sale de detectare a fumului sau detectare a temperaturii ridicate este declanșată. Când se activează o alarmă, detectorul SDCO va transmite semnal de alarmă și va declanșa alarma cu buzzer-ul încorporat. LED-ul roșu va clipi rapid.

**Detectarea fumului:**

* Detectorul SDCO verifică concentrația de fum la fiecare 8 secunde
* Ori de câte ori concentrația de fum depășește pragul de detectare, SDCO va trimite semnal activ către panoul de control și va activa alarma.
* Dacă concentrația de fum persistă, detectorul SDCO va continua să trimită semnalul activ la fiecare 2 minute către panoul de control.
* Dacă nu se detectează fum pentru 20 de verificări consecutive, SDCO va transmite un semnal de restaurare și va opri alarma.

**Detectarea căldurii (doar pentru modelele SDCO-1H-F1 și SDCO-1H-F1-2W):**

* Detectorul SDCO verifică temperatura la fiecare 10 secunde.
* Alarma va fi activată în următoarele condiții:

\- Când temperatura crește cu 8,25°C pe minut (rata de creștere).

\- Când temperatura depășește 57,25°C (căldură ridicată).

* Dacă nu se detectează căldură ridicată pentru 20 de verificări consecutive, SDCO va transmite un semnal de restaurare și va opri alarma.
* Dacă alarma a fost declanșată de condiția de căldură ridicată (57,25°C), temperatura trebuie să scadă sub 49°C pentru ca detectorul să înceteze să alarmeze.
* Dacă alarma a fost declanșată de condiția de rată de creștere (8,25°C pe minut sau mai mult), temperatura trebuie să scadă cu 4°C sub cea mai mare temperatură detectată pentru ca detectorul să înceteze să alarmeze.

**Detectarea monoxidului de carbon:**

* Senzorul CO verifică nivelul de concentrație CO la fiecare 16 secunde. Dacă nivelul de concentrație depășește pragul de detectare, detectorul SDCO va transmite semnal de alarmă și va declanșa alarma cu sirena încorporată.
* Senzorul CO are funcție de autodiagnosticare și va verifica regulat starea sau sănătatea senzorului la fiecare 12 ore.
* Alarma va fi activată după detectarea concentrației de CO conform duratei în tabela următoare: (conform standardului EN-50291)

<figure><img src="https://2057535213-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FN2251XKAORmtKTnCx0mq%2F2.png?alt=media&#x26;token=b7540918-9040-41e8-9c0a-6ac6488adf3a" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

* Alarma va fi activată după detectarea concentrației de CO conform duratei în tabela următoare: (conform standardului UL-2034)

<figure><img src="https://2057535213-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FLFcdIxsvpLjEi84bZjo3%2F3.png?alt=media&#x26;token=a4b06ff8-95b2-439e-9d78-6e09229a0bd5" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

* Odată ce nivelul de concentrație CO depășește pragul și persistă pentru durata listată în tabelul de mai sus, detectorul SDCO va transmite semnalul către panoul de control și va declanșa alarma cu sirena încorporată.

### Testarea detectorului SDCO

Apăsând butonul de test de pe detectorul SDCO, puteți verifica dacă SDCO funcționează normal.

* Dacă detectorul SDCO funcționează normal, LED-ul roșu va clipi o dată urmat de un bip în două tonuri.
* Dacă sunt emise trei bipuri în două tonuri (DO-DI DO-DI DO-DI), înseamnă că senzorul de fum este defect.
* Dacă sunt emise 5 bipuri (DO-Bi-Bi-Bi-DO), înseamnă că senzorul de căldură este defect.
* Dacă sunt emise 7 bipuri (Bi-Bi-Bi-DO-Bi-Bi-Bi), înseamnă că senzorul CO este defect.

### ***Supraveghere***

* Pentru modelele SDCO-1(H)-F1, detectorul SDCO va transmite un semnal de supraveghere pentru a raporta starea sa regulat la fiecare 30 până la 50 de minute.
* Pentru modelele SDCO-1(H)-F1-2W, detectorul SDCO va transmite un semnal de supraveghere pentru a raporta starea sa regulat la fiecare 90 până la 110 minute.
* Dacă panoul de control nu a primit semnalul de la detectorul de fum într-o perioadă prestabilită, panoul de control va determina că detectorul de fum este defect.

### *Conexiune serială* *(doar model conectat serial)*

* Detectorul de fum este conectat în serie cu alți detectoare de fum din sistemul de alarmă. Când un detector de fum activează alarma, panoul de control va notifica și alți detectoare de fum să declanșeze alarmă chiar dacă nu au detectat încă fum. Durata alarmei va fi conform setării panoului de control.
* Nu puteți apăsa butonul de funcție pentru a liniști o alarmă declanșată de alți detectoare de fum.
* Alarma va fi restaurată numai după expirarea a 3 minute sau până când celălalt detector de fum care a declanșat alarma transmite un semnal de restaurare.

### Pauza alarmei (Alarm Silence)

* Când detectorul de fum alarmează, apăsarea butonului Test va pune detectorul în modul de liniștire a alarmei pentru a opri sunetul alarmei timp de 9 minute. Buzzer-ul se va opri numai după ce alarma a fost activată cel puțin 1 minut. Dacă butonul este apăsat înainte ca timpul de alarmă să ajungă la 1 minut, detectorul de fum va aștepta până când timpul de alarmă atinge 1 minut înainte de a opri sunetul alarmei.
* În timpul perioadei de 9 minute de liniștire a alarmei, LED-ul roșu va clipi o dată pe secundă. Detectorul de fum va continua să monitorizeze concentrația de fum în timpul perioadei de liniștire a alarmei:

1. După expirarea perioadei de 9 minute de liniștire a alarmei, dacă concentrația de fum a scăzut sub pragul de alarmă, detectorul de fum va emite un bip în două tonuri și va reveni la funcționarea normală fără a declanșa alarma.
2. Dacă concentrația de fum depășește în continuare pragul de alarmă, detectorul de fum va începe din nou să alarmeze.
3. Dacă concentrația de fum continuă să crească în timpul perioadei de liniștire a alarmei și depășește al doilea prag de alarmă, detectorul de fum va începe din nou să alarmeze. O alarmă declanșată prin depășirea celui de-al doilea prag de alarmă nu poate fi liniștită prin apăsarea butonului de test.

### Recalibrare

SDCO își va calibra senzorul de fum de fiecare dată când este aplicată alimentarea pentru a asigura sensibilitatea optimă la fum. După instalare, condiția de funcționare a detectorului de fum se poate modifica în timp, ceea ce poate afecta funcția de detectare a fumului și necesita recalibrare. Există două moduri de recalibrare a detectorului de fum: calibrare automată și calibrare manuală.

### **Calibrare automată:**

* După pornirea alimentării, detectorul de fum va efectua calibrare automată după 4 ore.
* După prima calibrare automată, detectorul de fum va efectua calibrare automată în fiecare lună. În timpul procesului de calibrare automată, detectorul de fum nu va emite niciun sunet.
* Dacă calibrarea automată eșuează, LED-ul galben-âmbar va clipi o dată pe secundă însoțit de bipuri continue și detectorul de fum va transmite un semnal de eșec al calibrare.
* Când calibrarea automată a detectorului de fum eșuează, funcția de alarmă la fum va continua să funcționeze normal folosind valoarea pragului preluată din ultima calibrare reușită.

### **Calibrare manuală:**

* Calibrarea manuală poate fi efectuată oricând, la nevoie:

1. Apăsați și mențineți apăsat butonul Learn/Test timp de 10 secunde și eliberați când detectorul de fum emite 2 bipuri.
2. Detectorul de fum va intra în procesul de calibrare. Indicatorul LED va clipi la fiecare 2 secunde.
3. După ce detectorul de fum termină recalibrarea, va emite două bipuri scurte pentru a indica. LED-ul se va stinge.
4. Dacă procesul de calibrare eșuează, detectorul de fum va emite sunet de alarmă. Vă rugăm să scoateți și să reintroduceți bateria pentru a reporni procesul.

## Instalare

### Ghid de instalare

<figure><img src="https://2057535213-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FKD1l5mZ6dVE8i2Q1GeAn%2F4.png?alt=media&#x26;token=0f2a3a37-4315-4257-bbfd-4cbc8be27683" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

* Se recomandă ca locul de instalare să fie în zona centrală a tavanului.
* Înălțimea ideală de montare pentru detectorul SDCO este de 2,4 metri până la 3 metri. Montarea la peste 3 metri poate afecta performanța de detectare.
* Nu amplasați detectorul în următoarele locații:
* Bucătăria – Fumul provenit din gătit poate provoca o alarmă nedorită.
* Lângă un ventilator de ventilație, lampă fluorescentă sau echipament de aer condiționat – curenții de aer produși de acestea pot afecta sensibilitatea detectorului.
* Lângă grinzi de tavan sau deasupra unui dulap – aerul static în aceste zone poate afecta sensibilitatea detectorului.
* În vârful unui tavan de tip „A”.

Recomandare de instalare

* **Limitări**
* Nu instalați detectorul SDCO expus la lumina directă a soarelui.
* Evitați instalarea detectorului SDCO în zone în care dispozitivele pot provoca schimbări rapide de temperatură în aria de detectare, de ex. aer condiționat, încălzitoare etc.
* Evitați obstacole mari în zona de detectare.
* Nu îndreptați direct către surse de căldură, de ex. focuri sau cazane, și nu deasupra radiatoarelor.

### Montarea detectorului SDCO

**Pasul 1.** Plasați detectorul SDCO la locul dorit de montare și folosiți funcția Range Test pentru a vă asigura că detectorul SDCO poate fi recepționat de panoul de control în locația de montare.

**Pasul 2.** Detectorul SDCO are un suport de montare pentru instalarea pe tavan. Suportul oferă flexibilitate bidirecțională.

**Pasul 3.** Folosiți cele 4 găuri de pe suport ca șablon pentru a găuri și introduce dopuri de perete, dacă este necesar.

**Pasul 4.** Utilizatorul poate roti suportul de montare în sensul acelor de ceasornic sau în sens invers pentru a bloca cârligul. Asigurați-vă că dopurile de perete sunt la același nivel cu suprafața de montare.

**Pasul 5.** Când poziția este satisfăcătoare, fixați suportul de montare pe tavan cu șuruburi.

**Pasul 6.** Ștergeți bine praful, altfel poate murdări senzorul și îl poate împiedica să funcționeze corect în caz de urgență.

**Pasul 7.** SDCO are trei crestături pe capacul din spate pentru identificare ușoară, așa cum se arată mai jos.

![](https://2057535213-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FkN6nXZXtfgKLyFZN5KzW%2F3.png?alt=media)

**Pasul 8.** Țineți detectorul SDCO cu grijă și aliniați cele trei crestături cu cârligele de pe suportul de montare.

**Pasul 9.** Rotiți detectorul SDCO în sensul acelor de ceasornic pentru a bloca cârligul. Instalarea este acum completă.
