# VESTA-023

SD-29-F1

## Seria detectoarelor de fum

<figure><img src="https://2057535213-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2F3R3bW9eg4A3v2aTmPPjD%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=02022e45-7c16-4a14-985f-53bdb8e97e71" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Seria SD-29 este un detector de fum wireless cu senzor PIR de mișcare încorporat și capacitate de detectare a căldurii. Proiectat pentru a vă proteja familia împotriva potențialelor pericole de incendiu, detectorul de fum este, de asemenea, capabil să detecteze mișcările și să raporteze temperatura utilizatorilor. Detectorul de fum poate fi interconectat cu alți detectoare de fum din sistemul de alarmă și va declanșa o alarmă când orice detector de fum din sistem este activat **(doar SD-29-HME-SC)**.

Detectorul de fum include următoarele modele:

<figure><img src="https://2057535213-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FZKBb978dPjtNn3ftDmRP%2F1.png?alt=media&#x26;token=3eaa50e2-3505-4f77-9a3f-796a4fabf102" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

## Identificarea părților

![](https://2057535213-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2F1rCqoSMTEjabqy0hjA4z%2F0.png?alt=media)

1. **Indicator LED / Buton Test / Lumină de urgență**

**LED roșu**

* Clipire rapidă: Alarmă.
* Clipire la fiecare 1 secundă: Detectorul de fum în modul de întrerupere a alarmei (silence).
* Clipeste la fiecare 2 secunde: Detectorul de fum este în proces de încălzire și calibrare.
* Clipire la fiecare 4 secunde cu LED portocaliu: baterie descărcată.
* Clipsește scurt: Când se apasă butonul de învățare pentru a verifica dacă dispozitivul funcționează normal.
* Se aprinde scurt: Transmiterea semnalului.

**LED portocaliu**

* Clipsește la fiecare secundă: Pornirea dispozitivului/Calibrare eșuată.
* Clipire la fiecare 4 secunde cu LED roșu: baterie descărcată.
* Clipeste la fiecare 5 secunde: Detectează defecțiune la detectarea fumului sau funcționare defectuoasă a dispozitivului.
* Clipire la fiecare 45 de secunde: Condiție de baterie slabă

**Buton Learn/Test**

* Apăsați butonul o dată pentru a:

&#x20;          \- Trimite un semnal de supraveghere/test.

&#x20;          \- Verifica camera de detectare a fumului.

&#x20;          \- Silește alarma.

* Apăsați și mențineți apăsat butonul timp de 10 secunde pentru a intra în procesul de calibrare.

**LED alb (Lumină de urgență)**

* Lumina de urgență va începe să clipească lent pentru a alerta utilizatorii că sistemul este în stare de alarmă. **(doar SD-29-HME)**

2. **Lentilă IR (doar SD-29-HM/SD-29-HME)**
3. **Sirenă**
4. **Șurub de fixare a compartimentului bateriei**
5. **Compartiment baterii**
6. **Cârlige**
7. **Suport de montare**

![](https://2057535213-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FEuoknWIefPGyRHfKr5la%2F1.png?alt=media)

8. **Găuri de montare**

&#x20;     Cârligele suportului de montare se pot fixa în acest orificiu de montare.

9. **Șablon de montare**

## Caracteristici

### Baterie

* Trei baterii litiu CR123 de 3V sunt utilizate pentru a alimenta detectorul de fum.
* Detectorul de fum are un mecanism antifraudă care împiedică închiderea capacului fără instalarea prealabilă a bateriei. Apăsați pe clapetă și introduceți trei baterii noi în compartiment.
* Când detectorul de fum are bateria descărcată, un semnal de baterie scăzut va fi transmis împreună cu transmisiile regulate. LED-ul portocaliu va clipi cu un bip de volum redus o dată la 45 de secunde.
* LED-urile roșu și portocaliu vor clipi o dată la fiecare 4 secunde când bateria este epuizată.

{% hint style="warning" %}
Notă:

Când schimbați bateria, după îndepărtarea bateriei vechi, apăsați butonul de test de două ori pentru a descărca complet înainte de a introduce bateria nouă.
{% endhint %}

### Începeți

**Pasul 1.** Puneți panoul de control în modul de învățare. Consultați manualul panoului de control pentru detalii.

**Pasul 2.** Introduceți trei baterii litiu CR123 de 3V pentru a porni detectorul de fum. Orientați bateria conform polarității indicate în compartimentul bateriei înainte de inserare.

**Pasul 3.** Detectorul de fum va emite 2 bipuri scurte și va începe încălzirea timp de 1 minut. LED-ul roșu va clipi la fiecare 2 secunde.

**Pasul 4.** În perioada de 1 minut, înregistrați/învățați despre detectorul de fum.

&#x20;              **Pentru modelul SC (SD-29-HME-SC)**

&#x20;              a) Apăsați și mențineți apăsat butonul Learn/Test timp de 3 secunde pentru a transmite un cod de învățare pentru senzorul de fum/temperatură.

&#x20;              b) Apăsați butonul Learn/Test o dată pentru a transmite un cod de învățare pentru senzorul IR.

&#x20;              **Pentru modelul non-SC (SD-29-H/SD-29-HM/SD-29-HME)**

&#x20;             a) Apăsați butonul Learn/Test o dată pentru a transmite un cod de învățare.

&#x20;            Dacă panoul de control primește semnalul, detectorul de fum va emite un bip cu 2 tonuri. Consultați manualul panoului de control pentru a finaliza procesul de învățare.

**Pasul 5.** Când detectorul de fum finalizează încălzirea, va emite un bip pentru a indica că a intrat în modul de calibrare. Modul de calibrare durează între 1 și 9 minute. LED-ul roșu va continua să clipească la fiecare două secunde în timpul calibării. Învățarea detectorului de fum este interzisă în această perioadă.

**Pasul 6.** Când calibrarea este finalizată, detectorul de fum va emite 2 bipuri scurte și va opri LED-ul pentru a reveni la modul normal. Dacă detectorul de fum nu a fost înregistrat anterior în panou, apăsați acum butonul Learn/Test pentru a finaliza înregistrarea.

### Testarea detectorului de fum

Apăsând butonul Test de pe detectorul de fum, puteți verifica dacă detectorul funcționează normal.

* Dacă detectorul de fum funcționează normal, LED-ul roșu va fi aprins timp de 2 secunde urmat de un bip în două tonuri.
* Dacă sirena emite bipuri în două tonuri de 3 ori, “**Camera optică**” a detectorului de fum este fie murdară fie defectă.

### ***Modul de test pentru funcția IR***

* Detectorul de fum poate fi pus în modul Test prin apăsarea butonului Test. De fiecare dată când se apasă butonul Test, detectorul de fum va transmite un semnal de test către panoul de control pentru un test de rază radio și va intra în modul de testare pentru 3 minute. Va ieși din modul Test automat după 3 minute și va reveni la modul Normal. În modul Test, temporizatorul de repaus este dezactivat, iar indicatorul LED va clipi de fiecare dată când este detectată o mișcare.

### Supraveghere

* Detectorul de fum va transmite un semnal de supraveghere pentru a-și raporta starea în mod regulat conform setărilor utilizatorului. Intervalul implicit din fabrică este de 30\~50 minute. Utilizatorul poate, de asemenea, să apese o dată butonul Test pentru a transmite manual un semnal de supraveghere.

### ***Detectarea temperaturii*****&#x20;(doar SD-29-H/SD-29-HM/SD-29-HME)**

* Senzorul de temperatură măsoară temperatura la fiecare 10 secunde și transmite citirea temperaturii către panoul de control la fiecare 30\~33 minute.
* Utilizatorii pot de asemenea apăsa o dată butonul Test pentru a transmite manual citirea curentă a temperaturii.

### Activarea alarmei

Detectorul de fum va activa alarma de incendiu când fie funcția sa de detectare a fumului, fie cea de detectare a temperaturii ridicate este declanșată. Când o alarmă este activată, detectorul de fum va transmite un semnal de alarmă și va declanșa o alarmă cu buzzer-ul încorporat.

#### **Detectarea fumului:**

* Detectorul de fum verifică concentrația de fum la fiecare 8 secunde
* Alarma se activează ori de câte ori concentrația de fum depășește pragul de detectare și va continua până când concentrația de fum scade sub pragul de alarmă.
* LED-ul roșu va clipi rapid în timpul alarmei.

#### **Detecție Căldură:**

* Detectorul de fum verifică temperatura la fiecare 10 secunde. Alarma va fi activată în următoarele condiții:

\- Când temperatura crește cu 8,25°C pe minut (rata de creștere).

\- Când temperatura depășește 57,25°C (căldură ridicată).

* LED-ul roșu va clipi la fiecare secundă în timpul unei alarme. Detectorul de fum va înceta să alarmeze numai dacă temperatura scade sub pragul de alarmă:
* Dacă alarma a fost declanșată de condiția de creștere rapidă a temperaturii (8,25°C pe minut sau mai mult), temperatura trebuie să scadă cu 4°C sub cea mai înaltă temperatură detectată pentru ca detectorul să înceteze alarmarea.
* Dacă alarma a fost declanșată de o condiție de temperatură înaltă (57,25°C), temperatura trebuie să scadă sub 49°C pentru ca detectorul de fum să înceteze alarmarea.
* Detectorul de fum va transmite un semnal de restabilire dacă nu se detectează fum sau căldură ridicată timp de 160 de secunde.
* Dacă condiția de alarmă persistă, detectorul de fum va retrimite un semnal de alarmă la fiecare 2 minute.

#### **Detectare IR: (doar SD-29-HM/SD-29-HME)**

* Detectorul de fum va transmite un semnal către panoul de control dacă este detectată orice mișcare în acoperirea de detectare IR. Buzzer-ul nu va suna și LED-ul nu va clipi. Vă rugăm să consultați panoul de control pentru detalii.

### Lumină de urgență (doar SD-29-HME)

* Detectorul de fum are o lumină de urgență încorporată care poate oferi alerte vizuale în caz de urgență. Când detectorul de fum este activat, lumina de urgență va începe să clipească lent pentru a indica că sistemul este în stare de alarmă.

### *Interconectare* *(doar SD-29-HME-SC)*

* Detectorul de fum este interconectat cu alți detectoare de fum din sistemul de alarmă. Când un detector de fum își activează alarma, panoul de control va notifica și ceilalți detectoare de fum să declanșeze alarmă chiar dacă nu au detectat încă fum. Durata alarmei va fi în conformitate cu setarea panoului de control.
* Nu puteți apăsa butonul de funcție pentru a opri o alarmă activată de alți detectoare de fum.
* Alarma va fi restabilită doar după o perioadă de expirare de 3 minute sau până când celălalt detector de fum, care a declanșat alarma, transmite un semnal de restabilire.

### Pauza alarmei (Alarm Silence)

* Când detectorul de fum alarmează, apăsarea butonului Test va pune detectorul în modul de liniștire a alarmei pentru a opri sunetul alarmei timp de 9 minute. Buzzer-ul se va opri numai după ce alarma a fost activată cel puțin 1 minut. Dacă butonul este apăsat înainte ca timpul de alarmă să ajungă la 1 minut, detectorul de fum va aștepta până când timpul de alarmă atinge 1 minut înainte de a opri sunetul alarmei.
* În timpul perioadei de 9 minute de liniștire a alarmei, LED-ul roșu va clipi o dată pe secundă. Detectorul de fum va continua să monitorizeze concentrația de fum în timpul perioadei de liniștire a alarmei:
* După expirarea perioadei de 9 minute de liniștire a alarmei, dacă concentrația de fum a scăzut sub pragul de alarmă, detectorul de fum va emite un bip în două tonuri și va reveni la funcționarea normală fără a declanșa alarma.
* Dacă concentrația de fum depășește în continuare pragul de alarmă, detectorul de fum va începe din nou să alarmeze.
* Dacă concentrația de fum continuă să crească în timpul perioadei de liniștire a alarmei și depășește al doilea prag de alarmă, detectorul de fum va începe din nou să alarmeze. O alarmă declanșată prin depășirea celui de-al doilea prag de alarmă nu poate fi liniștită prin apăsarea butonului de test.

### Recalibrare

Deoarece condiția de operare a detectorului de fum se poate modifica după ce a fost instalat o perioadă, este posibil să doriți să recalibrați detectorul pentru a prelua o nouă valoare a pragului de detectare a fumului și a asigura performanța optimă a detectorului. Pentru a face acest lucru:

* Apăsați și mențineți apăsat butonul Test timp de 10 secunde și eliberați când detectorul de fum emite 2 bipuri. Dispozitivul va emite încă un bip după 5 secunde și va începe calibrarea. LED-ul roșu va clipi la fiecare 2 secunde pentru a indica acest lucru.
* Procesul de calibrare durează între 1 și 9 minute.
* Când calibrarea s-a încheiat, detectorul de fum va emite un bip în două tonuri. LED-ul roșu va înceta să mai clipească pentru a indica revenirea la modul normal.
* Dacă calibrarea eșuează, detectorul de fum va bipăi continuu, iar LED-ul portocaliu va clipi la fiecare secundă. Vă rugăm să scoateți bateria, apăsați butonul Test de două ori pentru a descărca complet, apoi reintroduceți bateriile pentru a reporni detectorul de fum.

## Instalare

### Ghid de instalare

* Se recomandă ca locul de instalare să fie în zona centrală a tavanului.
* Nu amplasați detectorul în următoarele locații:

&#x20;                \- Bucătăria – Fumul produs de gătit poate provoca o alarmă nedorită.

&#x20;                 \- Lângă un ventilator de ventilație, bec fluorescent sau echipament de aer condiționat – curenții de aer generați de acestea pot afecta sensibilitatea detectorului.

&#x20;                  \- Lângă grinzi ale tavanului sau deasupra unui dulap – aerul stagnant din aceste zone poate afecta sensibilitatea detectorului.

&#x20;                   \- Pe vârful unui „**A**Plasați detectorul de fum la locația dorită de montare.

<figure><img src="https://2057535213-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FKD1l5mZ6dVE8i2Q1GeAn%2F4.png?alt=media&#x26;token=0f2a3a37-4315-4257-bbfd-4cbc8be27683" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### Recomandare de instalare

* **Se recomandă instalarea detectorului de fum în următoarele locații.**

&#x20;      \- Într-o zonă a tavanului cu vedere completă a acoperirii de detectare, neobstrucționată de aparate și mobilier.

&#x20;      \- Lângă intrarea într-o cameră sau casă pentru a monitoriza activitatea de intrare.

* **Limitări**

&#x20;      \- Nu instalați detectorul de fum expus la lumina directă a soarelui.

&#x20;       \- Evitați instalarea detectorului de fum în zone unde dispozitivele pot provoca schimbări rapide de temperatură în zona de detectare, de ex. aer condiționat, încălzitoare etc.

&#x20;       \- Evitați obstacole mari în zona de detectare.

&#x20;       \- Nu orientați direct către surse de căldură, de ex. focuri sau cazane, și nu deasupra radiatoarelor.

&#x20;        \- Evitați obiectele în mișcare în zona de detectare, de ex. perdele, covoare de perete etc.

* Apăsați butonul Test pentru a intra în modul de test. Mersul prin zona protejată observând când se aprinde LED-ul și verificarea dacă acoperirea de detectare este adecvată.
* Când acoperirea de detecție se dovedește satisfăcătoare, instalarea este acum completă.

### Montarea detectorului de fum

**Pasul 1.** Plasați detectorul de fum în locația de montare dorită și folosiți funcția Range Test pentru a vă asigura că detectorul de fum poate fi recepționat de panoul de control la locația de montare.

**Pasul 2.** Așezați foaia strâns pe tavan și folosiți cele patru orificii ca șablon pentru a găuri și a introduce diblurile dacă este necesar.

**Pasul 3.** Așezați șablonul strâns pe tavan și folosiți cele patru orificii ca șablon pentru a găuri orificii și a introduce dibluri dacă este necesar. Asigurați-vă că diblurile sunt la același nivel cu suprafața de montare.

**Pasul 4.** Plasați suportul de montare deasupra șablonului de montare și înșurubați-l pe perete. Suportul oferă flexibilitate bidirecțională. Utilizatorii pot roti suportul fie în sens orar fie în sens antiorar pentru a bloca cârligul.

**Pasul 5.** Detectorul de fum are trei crestături pe capacul din spate pentru identificare ușoară.

**Pasul 6.** Țineți detectorul de fum cu grijă suplimentară și aliniați cele trei crestături cu cârligele de pe suportul de montare.

**Pasul 7.** Rotiți în sens orar pentru a bloca cârligul.

**Pasul 8.** Instalarea este acum completă. Puteți desprinde acum foaia de montare.

* Detectorul de fum este proiectat pentru a fi montat pe tavan. Înălțimea ideală de montare pentru detector este de 2,7 metri până la 3 metri. Montarea peste 3 metri poate afecta performanța de detectare. **(doar SD-29-HM/SD-29-HME)**
* Detectorul de fum oferă acoperire de detectare într-un cerc de 360° cu diametrul de 5 metri. Vă rugăm să consultați figurile de mai jos pentru detalii de instalare

![](https://2057535213-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FSX8pBt7fSuhqMGEINcbm%2F4.png?alt=media)

* Când este montat pe tavan, PIR-ul are o performanță mai bună de detecție pentru mișcarea orizontală.

![](https://2057535213-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2Fr8R3xqysPl23vs4oAqq0%2F5.png?alt=media)
