# VESTA-206N

**PRL-3-F1**

## **Sterownik przekaźnika**

<figure><img src="https://1988875505-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2F9skcbfciFzWSPkMoQ4pn%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=e87a15be-b013-4bbe-b2b7-174ab6732873" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

## Wprowadzenie

PRL-3-AC to Sterownik przekaźnika, który można podłączyć do urządzenia przewodowego i ustawić w stanie Normalnie Otwarty (N.O.). Po nauczeniu do Panelu sterowania, Sterownik przekaźnika może być sterowany za pośrednictwem strony internetowej Panelu w celu zdalnego otwierania i zamykania podłączonego urządzenia.

## Identyfikacja części

### 1. Wskaźnik LED

Wskaźnik LED służy do wskazywania stanu przekaźnika:

* Włączony: Sterownik przekaźnika jest włączony.
* Wyłączony: Sterownik przekaźnika jest wyłączony.
* Miga dwa razy: Po włączeniu zasilania.
* Miga wolno: W trybie parowania (nauki).
* Miga trzy razy: Gdy proces parowania zakończy się pomyślnie.
* Miga krótko: Wysyłanie sygnału RF

### 2. Przycisk testowy

* Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 3 sekundy, aby wysłać kod parowania.
* Naciśnij i przytrzymaj przycisk podczas włączania zasilania Sterownika przekaźnika, a następnie zwolnij przycisk, gdy dioda LED zaświeci się, aby przywrócić ustawienia fabryczne.
* Naciśnij przycisk, aby przełączyć przekaźnik WŁ./WYŁ.

<figure><img src="https://1988875505-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FNDGwcNCP11LpAWiAza6F%2F0.jpeg?alt=media" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### Złącza przyłączeniowe

Włóż przewód do zacisku, dokręć śrubę aby zamknąć uchwyt i utrzymać przewód na miejscu. Odkręć, aby otworzyć uchwyt i usunąć przewód podłączony do zacisku.

### **3. Neutralny**&#x20;

### **4. Fazowy (wejście AC)**

### &#x20;**5. NO (normalnie otwarty)**

&#x20;    Dla połączenia Normalnie Otwarte z urządzeniem.

### **6. Wspólny**

## Specyfikacja

* Zasilanie (zasilanie zewnętrzne): 100–240 VAC
* Wyjście przekaźnika: beznapięciowy przekaźnik SPDT, maksymalne obciążenie robocze: 5 A (oporne) przy 24 V DC lub 240 V AC
* Przewód wielodrutowy: 14 \~ 22 AWG
* Temperatura pracy: -10°C do 45°C (14°F do 113°F)
* Wilgotność: Do 85% bez kondensacji
* Wymiary: 71 mm x 49 mm x 26 mm

## Środowisko instalacji&#x20;

* Sterownik przekaźnika powinien być zainstalowany wewnątrz w suchym miejscu.
* Zaleca się instalację urządzenia w ogniotrwałej plastikowej puszce podtynkowej.
* Nie instalować urządzenia w metalowej puszce podtynkowej w celu optymalizacji zasięgu RF.

### Ostrożność&#x20;

* Wszystkie prace przy urządzeniu, w tym instalacja i konserwacja, muszą być wykonywane przez wykwalifikowanego i licencjonowanego elektryka.
* Aby zapobiec porażeniu prądem i/lub uszkodzeniu sprzętu, odłącz zasilanie elektryczne przy głównym bezpieczniku lub wyłączniku obwodu przed instalacją i konserwacją.
* Nie podłączaj urządzenia do obciążeń przekraczających obsługiwany prąd przewidziany dla urządzenia.

## Instalacja

Podłącz przełącznik zgodnie z poniższymi instrukcjami lub odnieś się do schematu, aby uzyskać więcej informacji.

1. Przed podłączeniem wyłącz źródło zasilania.
2. Podłącz zaciski L i N zasilania do zacisków Line i Neutral urządzenia PRL odpowiednio.
3. W zależności od urządzenia, które chcesz sterować za pomocą przekaźnika, wybierz zacisk NO i połącz przekaźnik z urządzeniem, aby ustanowić połączenie Normalnie Otwarte z urządzeniem.
4. Po zakończeniu okablowania włącz zasilanie, aby uruchomić przełącznik przekaźnikowy.

<figure><img src="https://1988875505-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2F7OFJyWXgZridBw5dodYw%2F3.jpeg?alt=media" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

{% hint style="danger" %}
*WAŻNA UWAGA:*

Montaż okablowania PRL powinien być wykonywany wyłącznie przez certyfikowanego technika posiadającego odpowiednią wiedzę i szkolenie w zakresie urządzeń elektrycznych.
{% endhint %}

## Rozpoczęcie pracy

**Krok 1**: Podłącz zasilanie do Sterownika przekaźnika zgodnie z instrukcją instalacji w poprzedniej sekcji i włącz Sterownik przekaźnika.

**Krok 2:** Wprowadź centralę w tryb nauki.

**Krok 3:** Naciśnij i przytrzymaj przycisk Test na Sterowniku przekaźnika przez 3 sekundy, aby wysłać kod uczenia.

**Krok 4:** Dioda LED zacznie migać powoli, wskazując, że Sterownik przekaźnika jest w trybie uczenia.

**Krok 5:** Jeśli Panel sterowania odbierze sygnał od Sterownika przekaźnika, wyświetli odpowiednie informacje. Odwołaj się do instrukcji obsługi Panelu sterowania, aby zakończyć proces uczenia. **Krok 6:** Gdy Sterownik przekaźnika otrzyma potwierdzenie od Panelu sterowania, dioda LED Sterownika przekaźnika zamiga 3 razy, a następnie zgaśnie, co oznacza zakończenie procesu uczenia.

{% hint style="warning" %}
Uwaga:

* Po wejściu w tryb uczenia Sterownik przekaźnika nie opuści automatycznie tego trybu, chyba że otrzyma potwierdzenie od Panelu sterowania lub zostanie naciśnięty przycisk Test.
* Jeśli Sterownik przekaźnika już istnieje w systemie Panelu sterowania, należy najpierw usunąć Sterownik przekaźnika z Panelu sterowania, zanim będzie można nauczyć go do innego Panelu sterowania.
  {% endhint %}

## Tryb testu przejścia (Walk Test)

Aby sprawdzić, czy Sterownik przekaźnika może komunikować się z Panelem sterowania:

* Wprowadź Panel Sterowania w tryb testu chodzenia (Walk Test).
* Naciśnij przycisk Test na Sterowniku przekaźnika.
* Panel sterowania powinien wyświetlić informacje, jeśli Sterownik przekaźnika znajduje się w zasięgu działania (proszę odwołać się do instrukcji obsługi Panelu sterowania).

## Nadzór (Supervision)

* Po pomyślnym nauczeniu Sterownika przekaźnika w Panelu sterowania, urządzenie będzie automatycznie wysyłać sygnał nadzorczy wraz ze statusem WŁ./WYŁ. do Panelu sterowania w losowych odstępach co 30 do 50 minut.
* Jeśli Panel sterowania nie otrzyma sygnału od Sterownika przekaźnika przez ustawiony okres czasu, Panel sterowania wskaże na swoim wyświetlaczu, że dany Sterownik przekaźnika ma problem z brakiem sygnału.

## Obsługa

### *Sterowanie przekaźnikiem*

* Po nauczeniu do Panelu sterowania, Sterownik przekaźnika można sterować za pośrednictwem strony Panelu, aby zdalnie otwierać i zamykać podłączone urządzenie lub przełączać między stanami włączony i wyłączony.
* Możesz także nacisnąć przycisk testu na Sterowniku przekaźnika, aby przełączyć przekaźnik WŁ./WYŁ.

### Przywracanie ustawień fabrycznych

Przywrócenie ustawień fabrycznych Sterownika przekaźnika usunie jego pamięć i przywróci ustawienia domyślne fabryczne.

1. Usuń Sterownik przekaźnika z Panelu sterowania. Szczegóły znajdują się w instrukcji obsługi Twojego Panelu sterowania.
2. Odłącz zasilanie od Sterownika przekaźnika.
3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk testu podczas podłączania zasilania do Sterownika przekaźnika.
4. Trzymaj przycisk nadal wciśnięty, a następnie zwolnij go, gdy dioda LED się zaświeci. Przywracanie ustawień fabrycznych zakończone.
