# VESTA-132

**Moduł rozszerzeń WEZ-12/24/36/48-BUS**

## Moduł rozszerzający na 24 strefy do hybrydowych paneli Vesta

<figure><img src="https://1988875505-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2F2hIE6VH3yQdhBzGzuzmS%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=df8ea710-9f24-41fc-8684-33afb128abc4" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

## Wprowadzenie

Niniejsza instrukcja instalacji powinna być stosowana wraz z instrukcją obsługi panelu hybrydowego, do którego podłączony jest model WEZ.

Moduł rozszerzeń WEZ-12/24/36/48-BUS został zaprojektowany w celu obsługi rozszerzeń dla panelu hybrydowego. Poprzez połączenie BUS może zapewnić rozszerzenie o dodatkowe 12, 24, 36 i 48 przewodowych stref na kompatybilnych panelach.

## Identyfikacja elementów

WEZ-12-BUS WEZ-24-BUS

![](https://1988875505-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2F4pl5I8GSnCrNCZ6vniLu%2F0.jpeg?alt=media) ![](https://1988875505-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FFDHYHCmw9wu4R0Kr1uvP%2F1.jpeg?alt=media)

WEZ-36-BUS WEZ-48-BUS

![](https://1988875505-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FOdGrPXRKUrMzeKtrY9Pd%2F2.jpeg?alt=media) ![](https://1988875505-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FWREnG3et6KTjzMzTJzsK%2F3.jpeg?alt=media)

1. **Gniazdo DC:** Połączenie zasilania przełączającego DC 12V 1A.
2. **Odpinany złącze połączenia panelu BUS**
3. **Przełącznik zworki rezystora końcowego**

Gdy moduł rozszerzeń jest podłączony jako ostatnie (najdalsze) urządzenie BUS na linii BUS, ustaw zworkę rezystora końcowego na module rozszerzeń oraz przełącznik zworki pierwszego urządzenia BUS na ON, aby pełniły rolę rezystorów terminujących. Zwiększy to zdolność komunikacyjną podłączonej linii BUS.

* **Zworka Włączona:** Jeśli zworka jest WŁĄCZONA, zdolność komunikacyjna zostanie poprawiona.
* **Zworka Wyłączona:** Jeśli jumper jest WYŁĄCZONY, zdolność komunikacyjna jest na normalnym poziomie.

4. **Otwory na śruby**
5. **Terminal strefy & Wyjście pomocniczego napięcia 13,5V & Terminal GND**

&#x20;      Typowe napięcie wynosi 13,5V i może się różnić w zależności od napięcia wyjściowego terminala.

6. **Przycisk testu**

&#x20;       Naciśnij przycisk testu, aby wysłać sygnał testowy do panelu sterowania.

7. **Wskaźnik LED**

&#x20;       Kliknij „Identify” na stronie panelu, aby spowodować, że wskaźnik LED odpowiadającego urządzenia WEZ zabłyśnie 10 razy.

### Zasilacz

Moduł rozszerzeń jest zasilany przez panel hybrydowy, który może dostarczyć modułowi rozszerzeń źródło zasilania 13,5V. Dodatkowo zaleca się użycie zewnętrznego zasilacza 12V przy podłączaniu obciążeń wymagających większego poboru mocy.

### Ostrożność&#x20;

* Okablowanie modułu rozszerzeń powinno być wykonywane wyłącznie przez certyfikowanych techników posiadających odpowiednią wiedzę i szkolenie w zakresie urządzeń elektrycznych.
* Przed instalacją lub jakimikolwiek pracami konserwacyjnymi upewnij się, że zasilanie zostało odłączone.

### Instalacja i połączenie

<figure><img src="https://1988875505-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FiJeVCYom3KCrTdvJ1owE%2F10.png?alt=media&#x26;token=e46b8d8d-470b-4b9e-a2c2-64e37c997aa3" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

* Aby ułatwić podłączanie kabli, bloki zaciskowe na każdym module systemu BUS są kodowane kolorami.
* Dla optymalnej komunikacji przewodowego połączenia między panelem sterowania a podłączonymi urządzeniami BUS, upewnij się, że przełącznik komunikacji najdalszego urządzenia BUS i zworka J53 panelu sterowania są ustawione na ON, aby służyć jako rezystor terminujący. Upewnij się, że włączone są tylko te dwa wymienione zworki i nie ustawiaj zworki na ON dla żadnych innych urządzeń BUS pomiędzy nimi.
* Przeciągnij cztery śruby przez otwory w module rozszerzeń i dokręć śruby, aby zabezpieczyć.

<figure><img src="https://1988875505-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FUeVzxoEKlvt0jOxnxF0z%2F7.jpeg?alt=media" alt="" width="246"><figcaption></figcaption></figure>

* Podłącz przewody do czterech zacisków oznaczonych jako **VDD, GND, 485A, 485B** na panelu hybrydowym.

{% hint style="warning" %}
Uwaga:

* ***Odpinana konstrukcja listw zaciskowych BUS poprawia efektywność instalacji. Przed okablowaniem można wyjąć listwy zaciskowe z urządzenia dla wygody, a po okablowaniu ponownie je wpiąć. Przy ponownym montażu listew na płytce upewnij się, że są zainstalowane w tym samym kierunku, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń.***
* ***Nieprawidłowe połączenia spowodują awarię lub niewłaściwe działanie. Sprawdź okablowanie i upewnij się, że połączenia są prawidłowe przed włączeniem zasilania.***
  {% endhint %}

### Okablowanie stref

* 12/24/36/48 strefy można okablować nadzorując urządzenia NC (normalnie zamknięte) lub NO (normalnie otwarte), np. czujnik PIR, kontaktron drzwiowy, detektor dymu, czujnik zalania, czujnik pożarowy, czujnik CO, czujnik gazu, czujnik ciepła oraz czujnik stłuczenia szyby itp.
* Przekrój przewodu: minimalny 22 AWG, maksymalny 18 AWG.
* Przewodowe strefy obsługują konfiguracje pętli Single-End-of-Line (SEOL) i Double-End-of-Line (DEOL), z wybieralnymi wartościami rezystorów 1KΩ, 2.2KΩ, 3.74KΩ, 4.7KΩ, 5.6KΩ, 6.8KΩ, 8.2KΩ, 10KΩ.
* Pętla Triple end-of-line (TEOL) może być skonfigurowana w różnych kombinacjach: 4.7KΩ, 6.8KΩ, 12KΩ (wybór wartości rezystora: 6.8K), 4.7KΩ/5.6KΩ, 4.7KΩ, 2.2KΩ/3KΩ (wybór wartości rezystora: 4.7K), lub 4.7KΩ/5.6KΩ, 5.6KΩ, 2.2KΩ/3KΩ (wybór wartości rezystora: 5.6K).
* Dla pętli NO należy umieścić rezystor EOL równolegle (na pętli).
* Dla pętli NC należy umieścić rezystor EOL szeregowo z pętlą.
* Jeśli metoda okablowania strefy zostanie zmieniona, wyłącz i ponownie włącz zasilanie systemu, aby uniknąć wyzwolenia alarmu.

### Okablowanie NO/NC

![1](https://1988875505-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2Fxdt0t33SflAcskeupBAh%2F9.jpeg?alt=media) ![2](https://1988875505-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2F9Mp7F1KQdC8MHnq05xKA%2F10.jpeg?alt=media)

### **Okablowanie z rezystorem Single-End-of-Line**

![3](https://1988875505-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FQWDGBsP4j7QKZ1q1grAp%2F11.png?alt=media) ![4](https://1988875505-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2Fjs7bhHgDI5RfPLXzDRVp%2F12.png?alt=media)

![5](https://1988875505-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FwUOljnzEbFlkBOaCIKzN%2F13.png?alt=media) ![6](https://1988875505-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2F5ssJzlFuEVUz9Mtj8a0z%2F14.png?alt=media)

### **Okablowanie z rezystorem Double-End-of-Line**

![7](https://1988875505-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FBhWwbz2qThJ3HMLkmyhJ%2F15.png?alt=media) ![8](https://1988875505-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FPrFilty9t4AZs6lYkFtE%2F16.png?alt=media)

### Okablowanie Triple-EOL

<figure><img src="https://1988875505-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2F1pGz3DL6WwClyo9E8ohW%2F17.jpeg?alt=media" alt=""><figcaption><p>9</p></figcaption></figure>

<figure><img src="https://1988875505-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2F9ejXFdrbWrtQpoHgaUsg%2F18.jpeg?alt=media" alt=""><figcaption><p>10</p></figcaption></figure>

## Rozpoczęcie pracy

Po podłączeniu płyty rozszerzeń do panelu hybrydowego i ukończeniu okablowania urządzeń, przejdź do nauki i programowania stref.

### Uczenie (Learning)

**Krok 1.** Włącz panel sterowania — moduł rozszerzeń również zostanie zasilony.

**Krok 2.** Na stronie panelu kliknij „**Uczenie (Learning)**” aby wejść na stronę uczenia.

**Krok 3.** Kliknij „**Start**” aby wejść w tryb uczenia.

**Krok 4.** Kliknij **„Dodaj”** aby dodać moduł rozszerzeń do panelu.

**Krok 5.** Jeśli moduł rozszerzeń został pomyślnie zapisany w systemie, dodane urządzenie zostanie wyświetlone w sekcji „Nauczone urządzenia”. Typ urządzenia zostanie pokazany jako „Ekspander”.

### Identyfikacja

Funkcja „**Identyfikuj**” służy do zlokalizowania konkretnego urządzenia BUS w przewodowym systemie BUS. Funkcja ta pomaga rozróżnić, które urządzenie jest które, zwłaszcza w dużej instalacji, gdzie znajduje się wiele urządzeń BUS.

Aby zlokalizować moduł rozszerzeń w systemie BUS:

**Krok 1.** Na stronie panelu hybrydowego kliknij „Identyfikuj” w liście urządzeń po kolumnie wpisu urządzenia Ekspandera.

![](https://1988875505-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FYXF0cYjZ7ctzQ17rNvQS%2F19.jpeg?alt=media)

**Krok 2.** Jeśli moduł rozszerzeń otrzyma sygnał z panelu hybrydowego, strona wyświetli komunikat o powodzeniu, a wskaźnik LED modułu rozszerzeń zabłyśnie 10 razy, aby wskazać jego położenie użytkownikowi.

{% hint style="warning" %}
Uwaga:

Jeśli na stronie wyświetli się komunikat o przekroczeniu czasu oczekiwania, oznacza to, że moduł rozszerzeń nie otrzymał sygnału z panelu. Sprawdź, czy moduł rozszerzeń jest prawidłowo podłączony do panelu w odpowiedniej odległości okablowania.
{% endhint %}

### Tryb testu przejścia (Walk Test)

* Aby upewnić się, że moduł rozszerzeń może komunikować się z panelem po jego nauczeniu, ustaw panel sterowania w tryb Walk Test i naciśnij przycisk Test na module rozszerzeń, aby wysłać sygnał testowy do panelu sterowania.
* Gdy panel odbierze sygnał testowy, wydaje jeden sygnał dźwiękowy i odpowiednio wyświetli informacje modułu rozszerzeń na górze listy urządzeń.

{% hint style="warning" %}
Uwaga:

Jeśli po naciśnięciu przycisku testu panel nie reaguje, oznacza to, że panel nie otrzymał sygnału testowego od urządzenia.

Sprawdź, czy moduł rozszerzeń jest prawidłowo podłączony do panelu w odpowiedniej odległości okablowania.
{% endhint %}

### *Programowanie przewodowych stref*

Po dodaniu modułu rozszerzeń przejdź do programowania przewodowych stref.

**Krok 1.** Kliknij Czujnik przewodowy, aby wejść na tę stronę. Na dole strony zobaczysz Ekspandery.

**Krok 2.** Kliknij „Edytuj” na końcu wpisu ekspandera.

**Krok 3.** Edytuj typ czujnika przewodowego, okablowanie strefy oraz rezystancję EOL dla każdej strefy.

* **Typ**: Wybierz typ czujnika przewodowego dla każdej strefy z menu rozwijanego.
* **Pętla**: Wybierz numer odpowiadający okablowaniu strefy dla każdej strefy z menu rozwijanego. Na tej stronie internetowej znajdują się poniżej schematy okablowania do twojej dyspozycji.
* **Rezystor**: Wybierz rezystancję dla okablowania strefy.
* **Stan**: Status każdej strefy — Przywrócenie, Sabotaż lub Wyzwolenie — zostanie pokazany w tym

**Krok 4.** Kliknij „**OK**” aby zapisać zmiany po zakończeniu. Alternatywnie kliknij „**Resetuj**” aby ponownie wprowadzić wszystkie informacje.

**Krok 5.** Jeśli proces zakończy się pomyślnie, ekran wyświetli „**Zaktualizowano pomyślnie.**” Czujnik zostanie przypisany do konkretnego obszaru i strefy. Aby edytować ustawienia lub informacje o urządzeniu, kliknij „**Edytuj**” na końcu wpisu urządzenia.

**Krok 6.** Wejdziesz do **Edycja urządzenia** strony internetowej.

**Krok 7.** Edytuj ustawienia i informacje o swoim urządzeniu. Kliknij „OK”, aby zapisać zmiany po zakończeniu.

### Sygnał nadzoru

Po nauczeniu się w panelu sterowania, moduł rozszerzeń automatycznie będzie wysyłał sygnały nadzorcze co 20–30 sekund.
