# VESTA-472

SD-32-SC-F1-2W-868

## SD-32 røykvarsler med sammenkobling

<figure><img src="https://3617683785-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FOeDui84bI77wzCHvCMdF%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=6e069145-c051-467c-8cc5-8c8d4954211c" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

SD-32-serien er en trådløs røykvarsler designet for å beskytte deg mot potensielle brannfarer. Røykvarsleren bruker flerkriterie-sensorteknologi for å skille mellom raskt brennende flammer og langsomt ulmende branner, samtidig som den har intelligent teknologi for å skille mellom matlaging røyk og faktiske livstruende husbrann-alarmer, noe som i praksis eliminerer falske alarmer.

I tillegg til røykdeteksjon kan modellen utstyrt med varmeføler også rapportere temperatur til brukerne. Modellene med innebygd PIR-bevegelsessensor kan oppdage bevegelser. SC-modellen kan kobles sammen med andre røykvarslere i alarmsystemet og vil utløse alarm når hvilken som helst røykvarsler i systemet aktiveres.

SD-32-serien inkluderer følgende modeller:

<table data-header-hidden><thead><tr><th width="149"></th><th width="114"></th><th width="101"></th><th width="112"></th><th width="144"></th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>Modellnavn</strong></td><td><strong>Røykdeteksjon</strong></td><td><strong>Varmedeteksjon</strong></td><td><strong>PIR bevegelsessensor</strong></td><td><strong>Sammenkobling</strong></td><td><strong>Nødbelysning</strong></td></tr><tr><td><strong>SD-32</strong></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td><strong>SD-32-H</strong></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td><strong>SD-32-H-SC</strong></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td><strong>SD-32-HM</strong></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td><strong>SD-32-HM-SC</strong></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td><strong>SD-32-HE-SC</strong></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td><strong>SD-32-HME-SC</strong></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>

## ***Deler Identifikasjon***

![](https://content.gitbook.com/content/ZJzpNocHhYVmD43GZobR/blobs/5kT0cOayd9PuxCFPGZAn/Unknown%20image)

**1. LED-indikator / Testknapp / Nødbelysning**

**Rød LED**

* Rask blink: Alarm.
* Blinker hvert 1. sekund: Røykvarsler i alarmslukkingsmodus (Alarm Silence Mode).
* Blinker hvert 2. sekund: Røykvarsler i oppvarmings- og kalibreringsprosess.
* Blinker hvert 4. sekund med oransje LED: batteri tomt.
* Blinker kort: Når læringsknappen trykkes / Sender signal.&#x20;

**Oransje LED**

* Blunk hvert sekund: Kalibrering mislyktes.
* Blinker hvert 4. sekund med RØD LED: batteri tomt.
* Blinker hvert 5. sekund: Deteksjon av røyk mislyktes eller enheten fungerer ikke som den skal.  Blinker hvert 45. sekund: Lavt batterinivå

**Lær/Test-knapp**

* Trykk på knappen én gang for å:
  * Sende en testsignal.
  * Kontrollere røykdeteksjonskammeret.
  * Stille alarm når røykvarsleren varsler.
  * Transmittere en læringskode.\*\* (For ikke-SC modeller)\*\*
* Trykk og hold knappen i 3 sekunder for å sende alle læringskoder. **(For SC-modeller)**  Trykk og hold knappen i 10 sekunder for å gå inn i kalibreringsprosessen.&#x20;

**Hvit LED (Nødbelysning)**

* Nødbelysningen vil slå seg på for å varsle brukere om at systemet har alarm. **(Kun SD-32-HE-SC/-HME-SC)**

**2. IR-linse (kun SD-32-HM/-HM-SC/-HME-SC)**

3. **Summer**
4. **Batterirom**
5. **Kroker**
6. **Festeskrue for batteriromdekselet**
7. **Monteringsbrakett**
8. **Monteringshull**
9. **Monteringsark**

## Funksjoner

### Batteri

* Røykvarsleren bruker CR123 3V litiumbatterier i parallelltilkobling som strømkilde. Opptil 3 batterier kan settes inn i batterirommet.
* Når lavt batterinivå oppdages, vil røykvarsleren sende et lavt batterisignal og gå inn i lavt batteristatus.
* Ved lavt batteri vil et lavt batterisignal bli sendt sammen med vanlige signaloverføringer; den oransje LED-en vil blinke én gang sammen med ett pip hvert 45. sekund.

Du kan trykke på testknappen for å dempe pipet i 7 dager. Denne handlingen kan kun utføres én gang; hvis batteriet ikke byttes, vil pipet gjenopptas etter 7 dager og kan ikke dempes igjen.

* Den røde og oransje LED-en vil begge blinke hvert 4. sekund når batteriene er utladet.
* Når du bytter batterier, trykk Test-knappen to ganger for å fullstendig tømme reststrømmen etter at de gamle batteriene er fjernet før du setter inn nye.

### Kom i gang

**Trinn 1** Sett inn tre CR123 3V litiumbatterier for å slå på røykvarsleren. Plasser batteriene i samsvar med polariteten angitt i batterirommet før innsetting.

**Trinn 2** Røykvarsleren vil avgi 2 korte pip og begynne **å varme opp i 1 minutt**. Den røde LED-en vil blinke hvert 2. sekund.

**Trinn 3** Når oppvarmingen er fullført, vil røykvarsleren avgi et pip for å indikere at den har gått inn i kalibreringsmodus.  **kalibrerings** modusen varer i 1 minutt (hvis kalibrering mislykkes, vil røykvarsleren prøve å kalibrere igjen og kalibreringsmodusen varer maksimalt 9 minutter). Den røde LED-en vil fortsette å blinke hvert annet sekund under kalibrering.

**Trinn 4** Når kalibreringen er fullført, vil røykvarsleren avgi 2 korte pip og slukke LED-en, og gå tilbake til normalmodus.

{% hint style="info" %}
Merk: *Hvis kalibreringen mislykkes, vil røykvarsleren pipe kontinuerlig. Vennligst fjern batteriet, trykk på testknappen to ganger for å tømme reststrømmen helt, og sett deretter inn batteriene igjen for å prøve på nytt fra trinn 1.*
{% endhint %}

Etter at oppvarming og kalibreringsprosessen er fullført vellykket, kan du gå videre til læring.

**Trinn 5** Sett kontrollpanelet i lære-modus. Se kontrollpanelets manual for detaljer.

**Trinn 6 (For ikke-SC modell)** Trykk Lær/Test-knappen én gang for å overføre læringskode.

(For SC-modell) Trykk på lærings-/testknappen i 3 sekunder for å sende alle læringskoder.&#x20;

**Trinn 7** Legg umiddelbart til den oppdagede sensor(en) i kontrollpanelet.

{% hint style="info" %}
Merk:***]**&#x46;or SC-modellen vil røykvarsleren avgi et to-toners pip når den mottar bekreftelse fra kontrollpanelet for røyk-/temperatursensorens læringskode.*
{% endhint %}

### Rediger enhetsoperasjonsområde

Bruk funksjonen “Device Edit” på panelets nettside for å endre områdeinnstillingene.

* **For ikke-SC modeller,** er innstillingen fullført etter å ha klikket OK.
* **For SC-modeller,** trykk og hold lærings-/testknappen i 3 sekunder for å sende en læringskode etter å ha endret områdeinnstillingen.

### Test av røykvarsleren

Ved å trykke på Test-knappen på røykvarsleren kan du teste om røykvarsleren fungerer normalt.

* Hvis røykvarsleren fungerer normalt, vil den røde LED-en blinke kort etterfulgt av et to-toners pip.
* Hvis summeren avgir to-toners pip 3 ganger, er “**Optisk kammer**” på røykvarsleren enten skittent eller defekt.

### Oppdagelse av støvoppbygging

* Detektoren sjekker jevnlig for overdreven støvoppbygging inne i det optiske kammeret.
* Hvis kammeret akkumulerer for mye støv, vil detektoren rapportere til panelet for å varsle brukeren om å rengjøre det.
* Hvis kammeret fortsatt ikke blir rengjort og blir for fullt av støv til at det fungerer, vil detektoren rapportere til panelet med vedlikeholdsvarsel.

### ***Testmodus for IR-funksjon*****(Kun SD-32-HM/-HM-SC/-HME-SC)**

* Enhetens PIR-bevegelsessensor kan settes i testmodus ved å trykke Test-knappen. Hver gang Test-knappen trykkes, vil enheten sende et testsignal til kontrollpanelet for radiorekkeviddetest og gå inn i testmodus i 3 minutter. Den går automatisk ut av testmodus etter 3 minutter og returnerer til normalmodus. I testmodus er hviletimer deaktivert, og LED-indikatoren vil blinke hver gang en bevegelse oppdages.

### ***Hviletimer for IR-funksjon*****(Kun SD-32-HM/-HM-SC/-HME-SC)**

* PIR-bevegelsessensoren går inn i en **1-minutts hvilemodus**etter å ha oppdaget og sendt bevegelse for å spare strøm. I denne perioden vil den ikke sende bevegelsene på nytt, noe som forhindrer batteriavlading ved kontinuerlig bevegelse.

### Overvåkning

* Røykvarsleren er overvåket ved å sende et periodisk overvåkingssignal til kontrollpanelet. Når kontrollpanelet ikke mottar overvåkingssignalet innen den forhåndsprogrammerte perioden, vil det indikere en feil.

### ***Temperaturdeteksjon*****(Kun SD-32-H/-H-SC/-HM/-HM-SC/-HE-SC/-HME-SC)**

* Temperatursensoren måler temperaturen hvert 10. sekund, og sender temperaturavlesningen til kontrollpanelet hvert 30–33. minutt.
* Brukere kan også trykke Test-knappen én gang for å sende gjeldende temperaturavlesning manuelt.

### Alarmaktivering

Røykvarsleren vil aktivere brannalarmen når røyk oppdages. Modellene med varmeføler vil også aktivere alarmen når høy varme oppdages. Når alarmen aktiveres, vil detektoren sende et alarmsignal og utløse sin buzzer.

#### **Røykdeteksjon**

* Røykvarsleren sjekker røyk-konsentrasjonen hvert 8. sekund
* Alarmen utløses når røyk-konsentrasjonen overstiger deteksjonsterskelen, og vil fortsette til røyk-konsentrasjonen faller under alarmterskelen.
* Den røde LED-en vil blinke raskt under alarm.

**Varmedeteksjon** (Kun SD-32-H/-H-SC/-HM/-HM-SC/-HE-SC/-HME-SC)

* Røykvarsleren sjekker temperaturen hvert 10. sekund. Alarmen vil bli aktivert under følgende forhold: - Når temperaturen stiger med 8,25 °C per minutt (stigningstakt). - Når temperaturen overstiger 57,25 °C (høy varme).
* Den røde LED-en vil blinke hvert sekund under alarm. Røykvarsleren vil kun slutte å alarmere hvis temperaturen faller under alarmterskelen:
* Hvis alarmen ble utløst av stigningstaktsbetingelsen (8,25 °C per minutt eller mer), må temperaturen falle til 4 °C under høyeste registrerte temperatur for at detektoren skal slutte å alarmere.
* Hvis alarmen ble utløst av høy varme (57,25 °C), må temperaturen falle under 49 °C for at røykvarsleren skal slutte å alarmere.
* Røykvarsleren vil sende et gjenopprettelsessignal hvis ingen røyk eller høy varme oppdages i 160 sekunder.
* Hvis alarmtilstanden vedvarer, vil røykvarsleren sende alarmsignal på nytt hvert 2. minutt.

**IR-deteksjon** (Kun SD-32-HM/-HM-SC/-HME-SC)

* Røykvarsleren vil sende et signal til kontrollpanelet hvis bevegelse oppdages innenfor IR-deteksjonsområdet. Summeren vil ikke lyde, og LED-en vil ikke blinke. Se kontrollpanelets dokumentasjon for flere detaljer.

### ***Nødbelysning*****&#x20;(Kun SD-32-HE-SC/-HME-SC)**

* Røykvarsleren har en innebygd nødbelysning som kan gi visuelle varsler i nødstilfeller. Når røykvarsleren aktiveres, vil nødbelysningen slå seg på for å indikere at systemet har alarm.

### ***Sammenkobling*****(Kun SC-modeller)**

* Røykvarsleren er sammenkoblet med andre røykvarslere i alarmsystemet. Når én røykvarsler utløser alarm, vil kontrollpanelet varsle alle sammenkoblede røykvarslere om også å utløse sine alarmer, selv om de ikke har oppdaget røyk.
* For å stoppe alarmen:
  * Vent til røyk-konsentrasjonen faller under alarmterskelen, eller
  * Trykk Test-knappen på den utløste røykvarsleren. Dette vil også stoppe alle sammenkoblede røykvarslere.

![](https://content.gitbook.com/content/ZJzpNocHhYVmD43GZobR/blobs/FALneXIAagrynOWhTd8A/Unknown%20image) *Å trykke Test-knappen på noen annen røykvarsler vil bare stoppe alarmen for den spesifikke enheten; det vil ikke dempe alarmene i hele systemet.*

* **(Kun for sikkerhetssystem)** Deaktivering av systemet vil stoppe alarmer aktivert av kontrollpanelet på alle sammenkoblede røykvarslere. Imidlertid vil den opprinnelig utløste røykvarsleren fortsatt varsle inntil røyk-konsentrasjonen faller under terskelen eller dens Test-knapp trykkes for å stille alarmen.

### Alarmdemping

* Når røykvarsleren har alarm, vil trykk på Test-knappen sette røykvarsleren i Alarmdempingsmodus for å dempe alarmen i 9 minutter. Summeren vil bare slutte å høres etter at alarmen har vært aktiv i minst 1 minutt. Hvis knappen trykkes før alarmtiden når 1 minutt, vil røykvarsleren vente til alarmtiden har nådd 1 minutt før den demper alarmen.
* I løpet av den 9-minutters Alarmdempingsperioden vil den røde LED-en blinke én gang per sekund. Røykvarsleren vil fortsette å overvåke røyk-konsentrasjonen under alarmdempingsperioden.
* Etter at den 9-minutters Alarmdempingsperioden er utløpt, hvis røyk-konsentrasjonen har falt under alarmterskelen, vil røykvarsleren avgi et to-toners pip og gå tilbake til normal drift uten å utløse alarm.
* Hvis røyk-konsentrasjonen fortsatt overstiger alarmterskelen, vil røykvarsleren begynne å varsle igjen.
* Hvis røyk-konsentrasjonen fortsetter å stige i løpet av Alarmdempingsperioden og overstiger en sekundær alarmterskel, vil røykvarsleren begynne å varsle igjen. En alarm utløst av overskridelse av den sekundære alarmterskelen kan ikke dempes ved å trykke Test-knappen.

### Autokalibrering

* Etter den første installasjonen vil røykvarsleren utføre autokalibrering etter 12 timer. Deretter vil den utføre autokalibrering hver 15. dag. Under autokalibreringsprosessen vil røykvarsleren ikke avgi lyd, og den røde LED-en vil blinke én gang hvert 2. sekund i omtrent 50 sekunder.
* Hvis autokalibreringen mislykkes, vil den oransje LED-en begynne å blinke hvert sekund og røykvarsleren vil sende en kode for kalibreringsfeil til kontrollpanelet. Blinkingen av den oransje LED-en kan avbrytes ved å fjerne og sette inn batteriene igjen, eller ved å starte kalibreringsprosessen manuelt.
* Hvis manuell kalibrering mislykkes igjen, vil røykvarsleren avgi kontinuerlige pip og den oransje LED-en vil også blinke kontinuerlig. I så fall må du fjerne batteriene, vente i 30 sekunder, og deretter sette inn batteriene igjen for å starte røykvarsleren på nytt.

{% hint style="warning" %}
Merk:

*Når røykvarslerens autokalibrering mislykkes, vil røykvarslerfunksjonen fortsatt fungere normalt ved å bruke terskelverdien fra siste vellykkede kalibrering.*
{% endhint %}

### Rekalibrering

Etter hvert som driftsforholdene for røykvarsleren kan endre seg etter å ha vært installert en stund, kan du ønske å rekalibrere røykvarsleren for å ta en ny røykdeteksjonsterskelverdi og sikre optimal ytelse. For å gjøre dette:

* Trykk og hold Test-knappen i 10 sekunder og slipp når røykvarsleren avgir 2 pip. Enheten vil avgi et nytt pip etter 5 sekunder og begynne kalibrering. Den røde LED-en vil blinke hvert 2. sekund for å indikere dette.
* Kalibreringsprosessen varer i **1 minutt** (Hvis kalibreringen mislykkes, vil røykvarsleren prøve å kalibrere igjen, kalibreringsmodusen varer maksimalt 9 minutter).
* Når kalibreringen er ferdig, vil røykvarsleren gi et to-toners pip. Den røde LED-en vil slutte å blinke for å indikere at den har gått tilbake til normalmodus.
* Hvis kalibreringen mislykkes, vil røykvarsleren pipe kontinuerlig, og den oransje LED-en vil blinke hvert sekund. Vennligst fjern batteriet, trykk Test-knappen to ganger for å fullstendig tømme reststrømmen, og sett deretter inn batteriene på nytt for å starte røykvarsleren på nytt.

## Vedlikehold og rengjøring

Regelmessig vedlikehold og rengjøring vil hjelpe med å holde røykvarsleren i god stand.

* Test røykvarsleren ukentlig for å verifisere at alarmlyden og LED-indikatorene fungerer som de skal.
* Rengjør røykvarsleren minst hver 6. måned.
  * Støvsug forsiktig bort skitt/støv/fremmedpartikler som har samlet seg i røykdeteksjonskammeret og sporene.
  * Rengjør kabinettet ved å tørke det grundig med en fuktig klut og tørk av. Ikke få vann inn i enheten.  Bruk aldri rengjøringsmidler, vaskemidler eller løsemidler på enheten.
* Unngå å spraye luftfrisker, hårspray eller andre aerosoler nær røykvarsleren.
* Ikke mal eller endre detektoren under noen omstendigheter.

## Utløpsdato

Røykvarsleren har en maksimal levetid på **10 år** fra installasjonsdatoen. Du bør bytte røykvarsleren umiddelbart etter 10 års bruk.

Det anbefales å skrive «Bytt innen»-datoen (10 år fra installasjonsdatoen) på baksiden av detektoren før installasjon.

<figure><img src="https://content.gitbook.com/content/ZJzpNocHhYVmD43GZobR/blobs/FUUHnY83abNn2OH5u4RR/Unknown%20image" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

## Installasjon

### Retningslinjer for installasjon av røykdeteksjon

Det anbefales at installasjonsstedet er i senter av takområdet.

<mark style="color:rød;">LOKASJONER SOM BØR UNNGÅS:</mark>

* Kjøkkenet – Røyk fra matlaging kan forårsake uønsket alarm.
* Nær en ventilasjonsvifte, lysstoffrør eller klimaanlegg – luftstrømmer fra disse kan påvirke enhetens følsomhet.
* Nær takbjelker eller over et skap – stillestående luft i disse områdene kan påvirke enhetens følsomhet.
* I toppen av et «A»-formet tak.
* I eller nær områder som tiltrekker insekter, som søppelspann, planter eller fuktige områder, da insekter kan forstyrre detektorens funksjon eller utløse falske alarmer.

### Retningslinjer for installasjon av IR-deteksjon (kun SD-32-HM/-HM-SC/-HME-SC)

* **Det anbefales å installere røykvarsleren på følgende steder.**
  * I et takområde med full oversikt over deteksjonsområdet uten hindringer fra apparater og møbler.
  * Nær inngangen til et rom eller hus for å overvåke innkommende aktivitet.
* **Begrensninger**
  * Unngå å utsette røykvarsleren for direkte sollys.
  * Unngå å installere røykvarsleren i områder hvor maskiner som klimaanlegg eller varmeovner kan forårsake raske temperaturendringer i deteksjonsområdet.
  * Unngå store hindringer i deteksjonsområdet.
  * Ikke rett den direkte mot varmekilder, f.eks. ild eller kjeler, og ikke over radiatorer.
  * Unngå bevegelige gjenstander, f.eks. gardiner, veggtepper osv., i deteksjonsområdet.
* Trykk Test-knappen for å gå inn i testmodus. Gå rundt det beskyttede området og merk når LED-en lyser, og sjekk at deteksjonsdekningen er tilstrekkelig.
* Når deteksjonsdekningen er bekreftet å være tilfredsstillende, er installasjonen fullført.

### Montering av røykvarsleren

* Et monteringsark følger med for å hjelpe brukere med riktig installasjon av røykvarsleren.
* Monteringsarket har et perforert design for monteringshull, og kan enkelt fjernes fra monteringsflaten etter installasjonen.

Følg trinnene nedenfor for å montere røykvarsleren:

**Trinn 1 – Bruke monteringsarket:** Plasser monteringsarket på overflaten som skal monteres; bruk monteringshullene på monteringsarket for å bore fire monteringshull i overflaten.

**Trinn 2 – Sette inn veggplugger:** Sett inn veggplugger. Sørg for at veggpluggene er i flukt med monteringsflaten.

***

**Trinn 3 – Justere monteringsbrakett:** Justér de fire monteringshullene på monteringsbraketten nøyaktig med de på monteringsarket og skru monteringsbraketten fast på veggpluggene.

For enklere justering, finn først de to monteringshullene som er lengst fra innerkantens sirkel på både monteringsarket og monteringsbraketten. Justér disse hullene først, og de resterende vil følge naturlig.

<figure><img src="https://content.gitbook.com/content/ZJzpNocHhYVmD43GZobR/blobs/4DxGiSXFy5zADc1lSVp4/Unknown%20image" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<figure><img src="https://content.gitbook.com/content/ZJzpNocHhYVmD43GZobR/blobs/jIojfTBuBGhcglBjyYeF/Unknown%20image" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

**Trinn 4 – Montering av detektor:** Varmevarsleren har 4 kroker på bakdekselet. Fest varmevarsleren på de fire hakkene på monteringsbraketten ved hjelp av krokene (FIG. 1)

![](https://content.gitbook.com/content/ZJzpNocHhYVmD43GZobR/blobs/tKDUNgNqY5iqKmV3ZuHa/Unknown%20image)![](https://content.gitbook.com/content/ZJzpNocHhYVmD43GZobR/blobs/HQR4zEJflUCIHgWTYxFv/Unknown%20image)

**Trinn 5:** Drei røykvarsleren med klokken for å låse den på plass (FIG. 2).

**Trinn 6**: Installasjonen er nå fullført (FIG. 3). Du kan fjerne monteringsarket.

<figure><img src="https://content.gitbook.com/content/ZJzpNocHhYVmD43GZobR/blobs/3uSqVpfu181BuK5G5ad3/Unknown%20image" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

* For modeller med innebygd bevegelsesdetektor **(SD-32-HM/-HM-SC/-HME-SC)**, når den er montert i en høyde på 3 meter i taket, gir bevegelsesdetektoren en 360° deteksjonsdekning med en diameter på 6 meter (det venstre diagrammet nedenfor). Deteksjonsområdet varierer basert på monteringshøyden.
* Når den er montert i taket, har PIR bedre deteksjonsytelse mot horisontal bevegelse (diagrammet til høyre nedenfor).

![](https://content.gitbook.com/content/ZJzpNocHhYVmD43GZobR/blobs/gniLUHV25cR97QoGLclE/Unknown%20image) ![](https://content.gitbook.com/content/ZJzpNocHhYVmD43GZobR/blobs/4pgbNNCG5ZWILvxnx1BC/Unknown%20image)
