# VESTA-421

**SD-32-ALK-F1**

## **Røykdetektorserie**

<figure><img src="https://3617683785-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FCnyxDjc92hi7CDYX3kOA%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=cc930805-b017-47a9-a4d8-2442d3e908ed" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

SD-32-serien er en trådløs røykdetektor designet for å beskytte deg mot potensielle brannfarer. Røykdetektoren bruker flerkriterie-sensorteknologi for å skille mellom raskt brennende flammer og langsomt glødende branner, samtidig som den inkluderer intelligent teknologi for å skille mellom matlagingrøyk og faktiske livstruende husbranner, noe som i praksis eliminerer falske alarmer.

I tillegg til røykdeteksjon kan modellene med varmevarsel rapportere temperatur til brukeren. Modellene med innebygd PIR-bevegelsessensor kan registrere bevegelser. SC-modellen kan kobles sammen med andre røykdetektorer i alarmsystemet og vil utløse alarm når en hvilken som helst røykdetektor i systemet utløses.

SD-32-seriens modeller er oppført som følger:

<figure><img src="https://3617683785-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FWlY29Hmy7PpZ8MWGK2zc%2F10.png?alt=media&#x26;token=62a3c0a2-a262-4083-a287-40d2adb2496f" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

## ***Deler Identifikasjon***

![](https://3617683785-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FelDrz7ER9hhLREVuyjaX%2F1.png?alt=media)

**1. LED-indikator / testknapp**

**Rød LED**

* Rask blink: Alarm.
* Blinker hvert 1. sekund: Røykvarsler i alarmslukkingsmodus (Alarm Silence Mode).
* Blinker hvert 2. sekund: Røykvarsler under oppvarming og kalibreringsprosess.
* Blinker hvert 4. sekund med oransje LED: batteri tomt.
* Blinker kort: Når læringsknappen trykkes for å se om enheten fungerer normalt.
* Lyser kort: Sender signal.

**Oransje LED**

* Blunk hvert sekund: Kalibrering mislyktes.
* Blinker hvert 4. sekund med RØD LED: batteri tomt.
* Blinker hvert 5. sekund: Røykdeteksjon mislyktes eller enhetsfeil.
* Blinker hvert 45. sekund: Lavt batterinivå

**Lær/Test-knapp**

* Trykk på knappen én gang for å:
  * Sende en testsignal.
  * Kontrollere røykdeteksjonskammeret.
  * Stille alarm når røykvarsleren varsler.
  * Sender en læringskode. **(For ikke-SC modell)**
* Trykk og hold knappen i 3 sekunder for å sende alle læringskoder. **(For SC-modell)**
* Trykk og hold knappen i 10 sekunder for å gå inn i kalibreringsprosessen.

2. **IR-linse (kun SD-32-HM/-HM-SC)**
3. **Summer**
4. **Batterirom**
5. **Kroker**
6. **Festeskrue for batteriromdekselet**
7. **Monteringsbrakett**
8. **Monteringshull**
9. **Monteringsark**

## **Funksjoner**

### ***Batteri***

* Tre CR123 3V litiumbatterier brukes til å forsyne røykdetektoren med strøm.
* Røykdetektoren har en idiotsikker mekanisme som forhindrer at dekselet lukkes uten at batteriet først er installert. Trykk ned fliken og sett inn tre nye batterier i rommet.
* Røykdetektoren vil automatisk sjekke batterispenningen hvert 25. sekund. Hvis lavt batterinivå oppdages to ganger på rad, vil røykdetektoren sende et signal om lavt batteri og gå inn i lavbatteristatus.
* I lavbatteristatus vil signal om lavt batteri bli sendt sammen med vanlige signaloverføringer; den oransje LED-en vil blinke en gang hver 45. sekund.
* Den røde og oransje LED-en vil blinke en gang hvert 4. sekund når batteriet er tomt.

{% hint style="warning" %}
Merk:

Når du bytter batterier, etter å ha fjernet de gamle batteriene, trykk Test-knappen to ganger for å fullstendig utlade før du setter inn nye batterier.
{% endhint %}

## ***Kom i gang***

**Trinn 1.** Sett inn tre CR123 3V litiumbatterier for å slå på røykdetektoren. Plasser batteriene i henhold til polariteten angitt i batterirommet før innsending.

**Trinn 2.** Røykvarsleren vil avgi 2 korte pip og begynne **å varme opp i 1 minutt**. Den røde LED-en vil blinke hvert 2. sekund. **Trinn 3.** Når røykdetektoren fullfører oppvarming, vil den avgi et pip for å indikere at den har gått inn i kalibreringsmodus. Den **kalibrerings**

modus varer i **1 minutt** (Hvis kalibrering mislykkes, vil røykvarsleren forsøke kalibrering på nytt; kalibreringsmodusen varer maksimalt 9 minutter). Den røde LED-en vil fortsette å blinke hvert annet sekund under kalibrering.

**Trinn 4.** Når kalibreringen er fullført, vil røykvarsleren avgi 2 korte pip og slå av LED-en for å gå tilbake til normalmodus.

{% hint style="warning" %}
Merk:

Hvis kalibreringen mislykkes, vil røykdetektoren pipe kontinuerlig. Vennligst fjern batteriet, trykk på testknappen to ganger for å tømme helt, og sett deretter inn batteriene igjen for å prøve på nytt fra trinn 1.
{% endhint %}

Etter at oppvarming og kalibreringsprosessen er fullført vellykket, kan du gå videre til læring.

**Trinn 5.** Sett kontrollpanelet i lære-modus. Se kontrollpanelets manual for detaljer.

**Trinn 6.** **(For ikke-SC modell)** Trykk på Lær/Test-knappen én gang for å sende læringskoden.

**(For SC-modell)** Hold Lær/Test-knappen inne i 3 sekunder for å sende alle læringskode&#x72;**.**

**Trinn 7.** Legg umiddelbart til den oppdagede sensor(en) i kontrollpanelet.

{% hint style="warning" %}
Merk:

For SC-modellen vil røykvarsleren avgi et to-toners pip når den mottar bekreftelse fra kontrollpanelet for røyk-/temperatursensorens læringskode.
{% endhint %}

## ***Test av røykvarsleren***

Ved å trykke på Test-knappen på røykvarsleren kan du teste om røykvarsleren fungerer normalt.

* Hvis røykvarsleren fungerer normalt, vil den røde LED-en være på i 2 sekunder etterfulgt av et to-toners pip.
* Hvis summeren avgir to-toners pip 3 ganger, er “**Optisk kammer**” på røykvarsleren enten skittent eller defekt.
* ***Testmodus for IR-funksjon*****&#x20;(Kun SD-32-HM/-HM-SC)**
  * Enhetens PIR-bevegelsessensor kan settes i testmodus ved å trykke Test-knappen. Hver gang Test-knappen trykkes, vil enheten sende et testsignal til kontrollpanelet for radiorekkeviddetest og gå inn i testmodus i 3 minutter. Den går automatisk ut av testmodus etter 3 minutter og returnerer til normalmodus. I testmodus er hviletimer deaktivert, og LED-indikatoren vil blinke hver gang en bevegelse oppdages.
* ***Hviletimer for IR-funksjon*****&#x20;(Kun SD-32-HM/-HM-SC)**
  * Enhetens PIR-bevegelsessensor har en "**sovetid**" på omtrent 40 sekunder for å spare strøm. Etter å ha sendt registrert bevegelse, vil PIR ikke sende på nytt i 40 sekunder. På denne måten vil kontinuerlig bevegelse foran en PIR ikke unødvendig tømme batteriet.
* ***Overvåkning***
  * Røykdetektoren vil sende et overvåkingssignal for å rapportere sin tilstand regelmessig i henhold til brukerinnstilling. Fabrikkstandardintervallet er 30–50 minutter.
* ***Temperaturdeteksjon*****&#x20;(Kun SD-32-HM/-HM-SC)**
  * Temperatursensoren måler temperaturen hvert 10. sekund, og sender temperaturavlesningen til kontrollpanelet hvert 30–33. minutt.
  * Brukere kan også trykke Test-knappen én gang for å sende gjeldende temperaturavlesning manuelt.
* ***Alarmaktivering***

Røykdetektoren vil utløse brannalarm når røykdeteksjon oppdages. Modellene med varmevarsel vil også utløse alarm ved høy varme. Når en alarm utløses, vil røykdetektoren sende alarmsignal og utløse alarm med sin innebygde summer.

**Røykdeteksjon:**

* Røykvarsleren sjekker røyk-konsentrasjonen hvert 8. sekund
* Alarmen utløses når røyk-konsentrasjonen overstiger deteksjonsterskelen, og vil fortsette til røyk-konsentrasjonen faller under alarmterskelen.
* Den røde LED-en vil blinke raskt under alarm.

**Varmevarsling: (kun SD-32-HM/-HM-SC)**

* Røykdetektoren sjekker temperaturen hvert 10. sekund. Alarmen vil aktiveres under følgende forhold:
  * Når temperaturen stiger med 8,25 °C per minutt (stigningshastighet).
  * Når temperaturen overstiger 57,25 °C (høy varme).
* Den røde LED-en vil blinke hvert sekund under alarm. Røykvarsleren vil kun slutte å alarmere hvis temperaturen faller under alarmterskelen:
* Hvis alarmen ble utløst av stigningstaktsbetingelsen (8,25 °C per minutt eller mer), må temperaturen falle til 4 °C under høyeste registrerte temperatur for at detektoren skal slutte å alarmere.
* Hvis alarmen ble utløst av høy varme (57,25 °C), må temperaturen falle under 49 °C for at røykvarsleren skal slutte å alarmere.
* Røykvarsleren vil sende et gjenopprettelsessignal hvis ingen røyk eller høy varme oppdages i 160 sekunder.
* Hvis alarmtilstanden vedvarer, vil røykdetektoren sende alarmsignalet på nytt hvert 2. minutt.

**IR-deteksjon: (kun SD-32-HM/-HM-SC)**

* Røykdetektoren vil sende signal til kontrollpanelet hvis bevegelse registreres innenfor IR-detekteringsområdet. Summeren vil ikke lyde og LED-en vil ikke blinke. Vennligst se kontrollpanelet ditt for detaljer.
* ***Sammenkobling*****&#x20;(Kun SD-32-HM-SC)**
  * Røykvarsleren er sammenkoblet med andre røykvarslere i alarmsystemet. Når en røykvarsler aktiverer alarm, vil kontrollpanelet varsle andre røykvarslere om å også utløse alarm selv om de ennå ikke har oppdaget røyk. Larmens varighet vil være i samsvar med kontrollpanelets innstilling.
  * Avarming av systemet vil stoppe alarmen til andre røykvarslere aktivert av kontrollpanelet. Alarmen utløst av røykvarsleren som oppdager røyk vil kun stoppe når røykkonsentrasjonen faller under alarmterskelen.
  * Å trykke testknappen på en røykvarsler vil bare dempe alarmen for den spesifikke røykvarsleren, men kan ikke dempe alarmen for alle sammenkoblede røykvarslere.
* ***Alarmdemping***
  * Når røykdetektoren er i alarm, vil trykking på testknappen sette røykdetektoren i alarmstumme-modus for å dempe alarmen i 9 minutter. Summeren vil bare slutte å lyde etter at alarmen har vært aktiv i minst 1 minutt. Hvis knappen trykkes før alarmtiden når 1 minutt, vil røykdetektoren vente til alarmtiden har nådd 1 minutt før den demper alarmen.
  * I løpet av den 9-minutters alarmstummeperioden vil den røde LED-en blinke en gang per sekund. Røykdetektoren vil fortsette å overvåke røykonsentrasjonen i løpet av alarmstummeperioden:
  * Etter at den 9-minutters alarmstummeperioden er utløpt, hvis røykonsentrasjonen har falt under alarmterskelen, vil røykdetektoren avgi et 2-toners pip og gå tilbake til normal drift uten å utløse alarm.
  * Hvis røyk-konsentrasjonen fortsatt overstiger alarmterskelen, vil røykvarsleren begynne å varsle igjen.
  * Hvis røykonsentrasjonen fortsetter å stige i løpet av alarmstummeperioden og overstiger en sekundær alarmterskel, vil røykdetektoren begynne å alarmere igjen. En alarm som er aktivert ved å overskride den sekundære alarmterskelen, kan ikke dempes ved å trykke på testknappen.
* ***Rekalibrering***

Etter hvert som driftsforholdene for røykvarsleren kan endre seg etter å ha vært installert en stund, kan du ønske å rekalibrere røykvarsleren for å ta en ny røykdeteksjonsterskelverdi og sikre optimal ytelse. For å gjøre dette:

* Trykk og hold Test-knappen i 10 sekunder og slipp når røykvarsleren avgir 2 pip. Enheten vil avgi et nytt pip etter 5 sekunder og begynne kalibrering. Den røde LED-en vil blinke hvert 2. sekund for å indikere dette.
* Kalibreringsprosessen varer i **1 minutt** (Hvis kalibreringen mislykkes, vil røykvarsleren prøve å kalibrere igjen, kalibreringsmodusen varer maksimalt 9 minutter).
* Når kalibreringen er ferdig, vil røykvarsleren gi et to-toners pip. Den røde LED-en vil slutte å blinke for å indikere at den har gått tilbake til normalmodus.
* Hvis kalibreringen mislykkes, vil røykvarsleren pipe kontinuerlig, og den oransje LED-en vil blinke hvert sekund. Vennligst fjern batteriet, trykk Test-knappen to ganger for å fullstendig tømme reststrømmen, og sett deretter inn batteriene på nytt for å starte røykvarsleren på nytt.

## **Installasjon**

![Minst 60 cm fra veggen](https://3617683785-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FNUOKCmbX25G5B2FNdlVY%2F18.png?alt=media)

![På toppen av en trapp](https://3617683785-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FyEb9J6bljAYnmK6JhQJd%2F16.png?alt=media)

### ***Installasjonsveiledning***

Det anbefales at installasjonsstedet er i senter av takområdet.

Ikke plasser detektoren på følgende steder:

1. Kjøkkenet – Røyk fra matlaging kan forårsake uønsket alarm.
2. Nær en ventilasjonsvifte, lysstoffrør eller klimaanlegg – luftstrømmer fra disse kan påvirke detektorens følsomhet.
3. I nærheten av takbjelker eller over et skap – stillestående luft i disse områdene kan påvirke detektorens følsomhet.
4. På toppen av en "**A**" rammetype av tak.

### ***Installasjonsanbefaling***

* **Det anbefales å installere røykvarsleren på følgende steder.**
  * I et takområde med full oversikt over deteksjonsområdet uten hindringer fra apparater og møbler.
  * Nær inngangen til et rom eller hus for å overvåke innkommende aktivitet.
* **Begrensninger**
  * Installer ikke røykdetektoren utsatt for direkte sollys.
  * Unngå å installere røykdetektoren i områder hvor enheter kan forårsake rask temperaturendring i deteksjonsområdet, f.eks. klimaanlegg, ovner osv.
  * Unngå store hindringer i deteksjonsområdet.
  * Ikke rett den direkte mot varmekilder, f.eks. ild eller kjeler, og ikke over radiatorer.
  * Unngå bevegelige objekter i deteksjonsområdet f.eks. gardin, veggdekorasjoner osv.
* Trykk Test-knappen for å gå inn i testmodus. Gå rundt det beskyttede området og merk når LED-en lyser, og sjekk at deteksjonsdekningen er tilstrekkelig.
* Når deteksjonsdekningen er funnet tilfredsstillende, er installasjonen nå fullført.

## ***Montering av røykvarsleren***

**Trinn 1.** Sett inn tre CR123A litiumbatterier. Plasser batteriene i henhold til polaritetsangivelsen i batterirommet.

Hvis batteriene ikke er installert, kan ikke batterirommet lukkes og røykdetektoren kan ikke monteres.

**Trinn 2.** Etter at batteriene er satt inn, vil røykdetektoren avgi 2 korte pip og begynne oppvarmingsprosessen i 1 minutt. LED-en vil blinke hvert 2. sekund. Når oppvarmingsprosessen er fullført, vil røykdetektoren avgi 2 korte pip og slukke LED-en for å gå tilbake til normal modus.

**Trinn 3.** Før du installerer enheten, trykk på testknappen for å teste om røykdetektoren fungerer normalt. Kontroller at den røde LED-en lyser i 2 sekunder etterfulgt av et totoners pip.

**Trinn 4.** Plasser røykvarsleren på ønsket monteringssted.

**Trinn 5.** Ta ut monteringsarket som følger med i pakken. Bildets størrelse tilsvarer røykvarslerens faktiske størrelse, og det perforerte designet gjør det enkelt å rive av etter installasjon.

**Trinn 6.** Plasser arket tett mot taket og bruk de fire hullene som mal for å bore hull og sett inn plugger om nødvendig.

Sørg for at pluggene er i flukt med monteringsflaten.

**Trinn 7.** Plasser monteringsbraketten på toppen av monteringsarket og skru den fast på veggen/taket.

**Trinn 8.** Røykvarsleren har 4 kroker på bakdekslet. Hold røykvarsleren forsiktig og juster de 4 hakkene på monteringsbraketten med de 4 krokene.

**Trinn 9.** Drei med klokken for å låse kroken.

**Trinn 10.** Installeringen er nå fullført. Du kan nå rive av monteringsarke&#x74;**.**

* Røykdetektoren er designet for å monteres i taket. Ideell monteringshøyde for røykdetektoren er 3 meter. Montering over 3 meter kan påvirke deteksjonsytelsen. **(Kun SD-32-HM/-HM-SC))**
* Bevegelsesdetektoren gir deteksjonsdekning i en 360° sirkel med 6 meters diameter. Vennligst se figurene nedenfor for installasjonsdetaljer

<figure><img src="https://3617683785-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FGpyZu4p426ks8JV8zqlq%2F10.png?alt=media&#x26;token=c221e9c0-d0b3-486e-8c6a-4b7b477ef0e1" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

* Når den er montert i taket, har PIR bedre deteksjonsytelse mot horisontale bevegelser.

<figure><img src="https://3617683785-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FsmKCqkvHMlKprdJ5aWzK%2F11.png?alt=media&#x26;token=542983b1-4254-493e-bfb2-e055cab9cc4a" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

## **Vedlikehold og rengjøring**

Regelmessig vedlikehold og rengjøring vil hjelpe med å holde røykvarsleren i god stand.

* Test røykvarsleren ukentlig for å verifisere at alarmen og indikatorene fungerer riktig.
* Rengjør røykvarsleren minst hver 6. måned.
  * Støvsug forsiktig bort smuss/støv/små partikler som har samlet seg i røykdeteksjonskammeret og sporene.
  * Rengjør kabinettet ved å tørke det grundig med en fuktig klut og tørk det etterpå. Ikke la vann komme inn i alarmen.
  * Bruk aldri rengjøringsmidler, vaskemidler eller løsemidler på detektoren.
* Unngå å spraye luftfrisker, hårspray eller andre aerosoler nær røykvarsleren.
* Ikke mal eller endre detektoren under noen omstendigheter.

**Utløpsdato**

Røykvarsleren har en maksimal levetid på **10 år** fra installasjonsdatoen. Du bør bytte røykvarsleren umiddelbart etter 10 års bruk.

Det anbefales å skrive «Bytt innen»-datoen (10 år fra installasjonsdatoen) på baksiden av detektoren før installasjon.
