# VESTA-132

**WEZ-12/24/36/48-BUS utvidelsesmodul**

## 24-soners modulutvidelse for Vesta hybridkontrollpaneler

<figure><img src="https://3617683785-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2F2hIE6VH3yQdhBzGzuzmS%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=df8ea710-9f24-41fc-8684-33afb128abc4" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

## Introduksjon

Denne installasjonsveiledningen skal brukes sammen med hybridpanelets brukermanual, som WEZ-modellen er koblet til.

WEZ-12/24/36/48-BUS utvidelsesmodul er designet for å støtte utvidelse for hybridpanelet. Gjennom BUS-tilkobling kan den gi utvidelse av ytterligere 12, 24, 36 og 48 kablede soner på kompatible paneler.

## Identifisering av delene

WEZ-12-BUS WEZ-24-BUS

![](https://3617683785-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2F4pl5I8GSnCrNCZ6vniLu%2F0.jpeg?alt=media) ![](https://3617683785-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FFDHYHCmw9wu4R0Kr1uvP%2F1.jpeg?alt=media)

WEZ-36-BUS WEZ-48-BUS

![](https://3617683785-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FOdGrPXRKUrMzeKtrY9Pd%2F2.jpeg?alt=media) ![](https://3617683785-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FWREnG3et6KTjzMzTJzsK%2F3.jpeg?alt=media)

1. **DC-kontakt:** DC 12V 1A bytte strømtilkobling.
2. **Avtakbar BUS-paneltilkoblingsklemme**
3. **Terminmotstandens jumperbryter**

Når utvidelsesmodulen er tilkoblet som den siste BUS-enheten på en BUS-linje, vennligst sett utvidelsesmodulens terminalmotstand-hoppers og den første BUS-enhetens jumperbryter til PÅ for å fungere som termineringsmotstander. Den tilkoblede BUS-linjens kommunikasjonsytelse vil bli forbedret.

* **Jumper På:** Hvis jumperen er PÅ, vil kommunikasjonskapasiteten bli forbedret.
* **Jumper Av:** Hvis jumperen er AV, er kommunikasjonsmuligheten på normalt nivå.

4. **Skruer / skruehull**
5. **Soneterminal & 13,5V hjelpeutgangsterminal & GND-terminal**

&#x20;      Typisk spenning er 13,5V, og den kan variere avhengig av utgangsspenningen fra terminalen.

6. **Testknapp**

&#x20;       Trykk på testknappen for å sende et testsignal til kontrollpanelet.

7. **LED-indikator**

&#x20;       Klikk “Identifiser” på panelets nettside for å få den aktuelle WEZ-enhetens LED-indikator til å blinke 10 ganger.

### Strømforsyning

Utvidelsesmodulen får strøm fra hybridpanelet, som kan levere 13,5V strømkilde til utvidelsesmodulen. I tillegg anbefales det å bruke ekstern 12V strømadapter når den er koblet til belastninger som krever større strømforbruk.

### Forsiktighet&#x20;

* Kabling av utvidelsesmodulen bør kun utføres av sertifiserte teknikere med riktig kunnskap og opplæring i elektrisk utstyr.
* Før installasjon eller noe vedlikeholdsarbeid, sørg for at strømforsyningen er frakoblet.

### Installasjon og tilkobling

<figure><img src="https://3617683785-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FiJeVCYom3KCrTdvJ1owE%2F10.png?alt=media&#x26;token=e46b8d8d-470b-4b9e-a2c2-64e37c997aa3" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

* For å hjelpe med kabeltilkoblinger er terminalblokkene på hver BUS-systemmodul fargekodet.
* For optimal kommunikasjon i den kablede forbindelsen mellom kontrollpanelet og de tilkoblede BUS-enhetene, sørg for at den fjerneste BUS-enhetens kommunikasjonsjumper og kontrollpanelets J53-jumper er satt til PÅ for å fungere som termineringsmotstand. Pass på å bare aktivere de nevnte 2 jumperne, og ikke sett jumperne til PÅ for andre BUS-enheter imellom.
* Træ de fire skruene gjennom hullene på utvidelsesmodulen, og stram skruene for å feste den.

<figure><img src="https://3617683785-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FUeVzxoEKlvt0jOxnxF0z%2F7.jpeg?alt=media" alt="" width="246"><figcaption></figcaption></figure>

* Koble kablene til de fire terminalene merket som **VDD, GND, 485A, 485B** på hybridpanelet.

{% hint style="warning" %}
Merk:

* ***Den avtakbare utformingen av BUS-terminalblokkene forbedrer installasjonseffektiviteten. Før kabling kan du fjerne terminalblokkene fra enheten for enkel håndtering, og sette dem inn igjen etter kablingen. Ved reinstallasjon av terminalblokkene på kretskortet, sørg for å installere dem i samme retning for å unngå potensielle farer.***
* ***Feiltilkoblinger vil føre til feil eller manglende funksjon. Inspiser kablingen og sørg for riktige tilkoblinger før du setter på strøm.***
  {% endhint %}

### Sonekabling

* De 12/24/36/48 sonene kan kobles ved å overvåke NC (normalt lukket) eller NO (normalt åpen) enheter, f.eks. PIR-sensor, dørkontakt, røykdetektor, vannsensor, brannsensor, CO-sensor, gassdetektor, varmedetektor og glassbrudddetektor, osv.
* Ledningsmål: Minimum 22 AWG, maksimum 18 AWG.
* De kablede sonene støtter Single-End-of-Line (SEOL) og Double-End-of-Line (DEOL) sløyfekonfigurasjon, med valgbare motstandsverdier på 1KΩ, 2,2KΩ, 3,74KΩ, 4,7KΩ, 5,6KΩ, 6,8KΩ, 8,2KΩ, 10KΩ ohm.
* Triple end-of-line (TEOL) sløyfe kan konfigureres i forskjellige kombinasjoner: 4,7KΩ, 6,8KΩ, 12KΩ (motstandsverdivalg: 6,8K), 4,7KΩ/5,6KΩ, 4,7KΩ, 2,2KΩ/3KΩ (motstandsverdivalg: 4,7K), eller 4,7KΩ/5,6KΩ, 5,6KΩ, 2,2KΩ/3KΩ (motstandsverdivalg: 5,6K).
* For en NO-sløyfe, vennligst ha en EOL-motstand i parallell (over) sløyfen.
* For en NC-sløyfe, vennligst ha en EOL-motstand i serie med sløyfen.
* Hvis en sonerkoblingsmetode endres, slå systemets strøm av og på igjen for å unngå utløsning av alarmen.

### NO/NC-kabling

![1](https://3617683785-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2Fxdt0t33SflAcskeupBAh%2F9.jpeg?alt=media) ![2](https://3617683785-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2F9Mp7F1KQdC8MHnq05xKA%2F10.jpeg?alt=media)

### **Enkel ende-av-linje motstandskabling**

![3](https://3617683785-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FQWDGBsP4j7QKZ1q1grAp%2F11.png?alt=media) ![4](https://3617683785-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2Fjs7bhHgDI5RfPLXzDRVp%2F12.png?alt=media)

![5](https://3617683785-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FwUOljnzEbFlkBOaCIKzN%2F13.png?alt=media) ![6](https://3617683785-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2F5ssJzlFuEVUz9Mtj8a0z%2F14.png?alt=media)

### **Dobbel ende-av-linje motstandskabling**

![7](https://3617683785-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FBhWwbz2qThJ3HMLkmyhJ%2F15.png?alt=media) ![8](https://3617683785-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FPrFilty9t4AZs6lYkFtE%2F16.png?alt=media)

### Triple-EOL-kabling

<figure><img src="https://3617683785-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2F1pGz3DL6WwClyo9E8ohW%2F17.jpeg?alt=media" alt=""><figcaption><p>9</p></figcaption></figure>

<figure><img src="https://3617683785-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2F9ejXFdrbWrtQpoHgaUsg%2F18.jpeg?alt=media" alt=""><figcaption><p>10</p></figcaption></figure>

## Kom i gang

Etter å ha koblet utvidelseskortet til hybridpanelet og fullført enhetskabling, vennligst fortsett til innlæring og sonesprogrammering.

### Læring

**Trinn 1.** Slå på kontrollpanelet, utvidelsesmodulen vil også få strøm.

**Trinn 2.** På panelets nettside, klikk på “**Læring**» for å gå inn på læringssiden.

**Trinn 3.** Klikk på “**Start**» for å gå inn i læringsmodus.

**Trinn 4.** Klikk **“Legg til”** for å inkludere ekspansjonsmodulen i panelet.

**Trinn 5.** Hvis ekspansjonsmodulen er vellykket lært inn i systemet, vil den registrerte enheten vises i seksjonen "Lært enhet". Enhetstypen vil vises som "Expander".

### Identifikasjon

«**Identifiser**» funksjonen brukes for å lokalisere en spesifikk BUS-enhet i det kablede BUS-systemet. Denne funksjonen er nyttig for å skille hvilken enhet som er hvilken, spesielt i en stor installasjon hvor mange BUS-enheter er inkludert.

For å lokalisere utvidelsesmodulen i BUS-systemet:

**Trinn 1.** På Hybrid-panelets webside, klikk "Identifiser" under enhetslisten etter expanderens enhetskolonneoppføring.

![](https://3617683785-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FYXF0cYjZ7ctzQ17rNvQS%2F19.jpeg?alt=media)

**Trinn 2.** Hvis utvidelsesmodulen mottar signalet fra hybridpanelet, vil nettsiden vise en suksessmelding og utvidelsesmodulens LED-indikator vil blinke 10 ganger for å indikere dens plassering til brukeren.

{% hint style="warning" %}
Merk:

Hvis en timeout-melding vises på nettsiden, betyr det at utvidelsesmodulen ikke mottok signalet fra panelet. Vennligst sjekk om utvidelsesmodulen er koblet riktig til panelet innen passende kablingsavstand.
{% endhint %}

### Gå-test

* For å være sikker på at utvidelsesmodulen kan kommunisere med panelet etter at den er innlært, sett kontrollpanelet i Walk Test-modus og trykk Test-knappen på utvidelsesmodulen for å sende et testsignal til kontrollpanelet.
* Når panelet mottar testsignalet, vil det pipe en gang og vise utvidelsesmodulens informasjon tilsvarende øverst i enhetslisten.

{% hint style="warning" %}
Merk:

Hvis det ikke er noe svar fra panelet etter at testknappen er trykket, betyr det at panelet ikke mottok testsignalet fra enheten.

Vennligst sjekk om utvidelsesmodulen er koblet riktig til panelet innen passende kablingsavstand.
{% endhint %}

### *Programmering av kablede soner*

Etter at utvidelsesmodulen er lagt til, fortsett til programmering av kablede soner.

**Trinn 1.** Klikk Kablet sensor for å gå inn på denne websiden. Du vil se Expanders nederst på siden.

**Trinn 2.** Klikk “Rediger” på slutten av expander-oppføringen.

**Trinn 3.** Rediger typen av den kablede sensoren, sonens kabling og EOL-motstanden for hver sone.

* **Type**: Velg typen av den kablede sensoren for hver sone fra rullegardinmenyen.
* **Løkke**: Velg nummeret som tilsvarer sonens kabling for hver sone fra rullegardinmenyen. På denne nettsiden finnes det kablingsdiagrammer nedenfor for din referanse.
* **Motstand**: Velg motstanden for sonens kabling.
* **Status**: Statusen for hver sone—Gjenopprett, Manipulasjon eller Utløst—vil vises i dette

**Trinn 4.** Klikk “**OK**” for å lagre endringer når du er ferdig. Alternativt, klikk “**Tilbakestill**” for å legge inn all informasjon på nytt.

**Trinn 5.** Hvis prosessen er vellykket, vil skjermen vise “**Oppdatert vellykket.**” Sensoren vil bli tildelt spesifikt område og sone. For å redigere enhetsinnstillingene eller informasjonen, klikk “**Rediger**” på slutten av enhetsoppføringen.

**Trinn 6.** Du vil gå inn i **Enhetsredigering** webside.

**Trinn 7.** Rediger enhetsinnstillingene og informasjonen din. Klikk “OK” for å lagre endringer når du er ferdig.

### Tilsynssignal

Etter å ha blitt innlært i kontrollpanelet, vil utvidelsesmodulen automatisk sende tilsynssignaler hvert 20. til 30. sekund.
