# VESTA-032

SDCO-1-F1-serien

## Røyk- og karbonmonoksiddetektor

<figure><img src="https://3617683785-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FQgED5UQ5kLW3WBBjeTFQ%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=51801d05-94e5-4249-b6d4-7e7e0ab5405b" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

## Introduksjon

SDCO-1-F1-serien er en røyk- og karbonmonoksiddetektor. Den kan sende trådlige signaler til kontrollpanelet ved deteksjon av røykpartikler eller karbonmonoksid. SDCO-1 er designet for å monteres i taket eller øverst i trappeløp hvor røyk vil samle seg, for å utløse alarm i tide og beskytte hjemmet ditt mot brannfare.

SDCO-1-serien inkluderer følgende modeller:

<figure><img src="https://3617683785-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2Fjaces4ArFwKU4mlmplVr%2F1.png?alt=media&#x26;token=9d47da1f-99a6-4dcc-8ccf-aabce1517639" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

## Deler Identifikasjon

![](https://3617683785-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FkoRBI4NN1wbfDx8L1IVp%2F0.png?alt=media)

1. **Testknapp**

* Trykk på knappen én gang for å sende et test-/innlæringssignal.
* Trykk på knappen én gang under alarm for å gå inn i alarmstumme-modus.
* Trykk og hold knappen i 10 sekunder. Slipp knappen når SDCO avgir 2 pip for å gå inn i røykkalibrering og CO-selvdiagnoseprosess.
* Trykk på knappen to ganger for å fullstendig utlade før du setter inn nye batterier.

2. **LED-indikator**

&#x20;  **Rød LED**

* Slår seg PÅ kortvarig: Sender test-/innlæringssignal.
* Rask blink: Alarm.
* Blinker hvert sekund: i alarmstumme-modus.
* Blinker hver 2. sekund: under oppvarmings- og kalibreringsprosess.

**Gul LED**

* Blinker hver 5. sekund: Enhetsfeil
* Blinker hvert 45. sekund: Lavt batterinivå

**Både rød og gul LED (oransje når man ser fra utsiden)**

* Blinker hvert 4. sekund: Batteriene er svært lave og må byttes.

3. **Summer**
4. **Festehull (for kroker)**

&#x20;      Krokene på monteringsbraketten kan henges i festehullene.

5. **Monteringsbrakett**
6. **Batterirom-deksel**
7. **Feste Skrue for batteriromdeksel**
8. **Spor**
9. **Fastvareoppdateringsport (USB Type-C)**

* Kun for fastvareoppdatering med tilpasset kabel. **Vennligst merk:** Feil bruk av vanlig USB Type-C-kabel kan føre til enhetsfeil.

## Funksjoner

### Batteri- og lavt batteri-deteksjon

* SDCO-1 bruker tre EL123AP-litiumbatterier som strømkilde. Batteriene er inkludert i pakken.
* SDCO har en idiotsikker mekanisme som forhindrer lukking av dekselet uten først å installere batteriet.
* Når SDCO har lavt batterinivå, sendes et lavt batterisignal sammen med vanlige signaloverføringer. Den gule LED-en vil blinke med ett lavvolumpip hver 45. sekund.
* Både rød og gul LED vil blinke en gang hvert 4. sekund når batteriene er svært lave og må byttes.
* Når du bytter batterier, etter å ha fjernet de gamle batteriene, trykk Test-knappen to ganger for å fullstendig utlade før du setter inn nye batterier.

### Kom i gang

**Trinn 1:** Bruk en Phillips-skrutrekker for å løsne festeskruen på batterirommet, og fjern dekselet til batterirommet.

**Trinn 2:** Sett inn 3 batterier i batterirommet.

**Trinn 3:** SDCO-detektoren vil avgi 2 korte pip og begynne oppvarmingsprosessen i **1** minutt. LED-en vil blinke hvert 2. sekund.

**Trinn 4.** I løpet av 1-minuttsperioden, lær inn røykdetektoren.

1. Trykk på Innlærings-/Test-knappen én gang for å sende en IR-sensor innlæringskode.
2. Trykk og hold Innlærings-/Test-knappen i 3 sekunder for å sende en røyk-/temperatursensor innlæringskode **(trinn a. og trinn b. kreves begge for serielt tilkoblede modeller)**.

Hvis kontrollpanelet mottar signalet, vil røykdetektoren avgi et 2-toners pip. Se kontrollpanelets manual for å fullføre innlæringsprosessen.

**Trinn 5:** Når 1-minutts oppvarmingsperiode utløper, vil SDCO-detektoren avgi et pip for å indikere at den nå går inn i kalibreringsprosessen. Kalibreringsprosessen

tar 1\~7 minutter; LED-en vil fortsette å blinke under kalibrering.

**Trinn 6:** Når kalibreringen er fullført, vil SDCO-detektoren avgi en 2-toners lyd og LED-en vil slutte å blinke for å indikere at den nå er i

normal drift. Hvis kalibreringen mislykkes, vil SDCO-detektoren avgi kontinuerlige pip.

### ***Alarmdeteksjon***

SDCO-detektoren vil aktivere brannalarm når enten røykdeteksjonen eller høy temperaturdeteksjon utløses. Når en alarm aktiveres, vil SDCO-detektoren sende alarmsignal og utløse alarm med sin innebygde summer. Den røde LED-en vil blinke raskt.

**Røykdeteksjon:**

* SDCO-detektoren sjekker røykonsentrasjonen hvert 8. sekund
* Når røykonsentrasjonen overstiger deteksjonsterskelen, vil SDCO sende aktivt signal til kontrollpanelet og aktivere alarmen.
* Hvis røykonsentrasjonen vedvarer, vil SDCO-detektoren fortsette å sende aktivt signal hvert 2. minutt til kontrollpanelet.
* Hvis ingen røyk oppdages i 20 påfølgende deteksjonstider, vil SDCO sende et tilbakeføringssignal og stoppe alarmen.

**Temperaturdeteksjon (kun for SDCO-1H-F1 og SDCO-1H-F1-2W modeller):**

* SDCO-detektoren sjekker temperaturen hvert 10. sekund.
* Alarmen vil bli aktivert under følgende forhold:

\- Når temperaturen stiger med 8,25°C per minutt (stigningstakt).

\- Når temperaturen overstiger 57,25°C (høy varme).

* Hvis ingen høy varme oppdages i 20 påfølgende deteksjonstider, vil SDCO sende et tilbakeføringssignal og stoppe alarm.
* Hvis alarmen ble utløst av høy varme (57,25°C), må temperaturen falle under 49°C for at detektoren skal slutte å alarmere.
* Hvis alarmen ble utløst av stigningstakt (8,25°C per minutt eller mer), må temperaturen falle til 4°C under den høyeste registrerte temperaturen for at detektoren skal slutte å alarmere.

**Karbonmonoksiddeteksjon:**

* CO-sensoren sjekker CO-konsentrasjonsnivået hvert 16. sekund. Hvis konsentrasjonsnivået overstiger deteksjonsterskelen, vil SDCO-detektoren sende alarmsignal og utløse alarm med sin innebygde summer.
* CO-sensoren har selvdiagnosefunksjon og vil regelmessig kontrollere sensorens tilstand hver 12. time.
* Alarmen vil bli aktivert etter at CO-konsentrasjon er oppdaget i henhold til tidslengden i følgende tabell: (i samsvar med EN-50291-standarden)

<figure><img src="https://3617683785-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FN2251XKAORmtKTnCx0mq%2F2.png?alt=media&#x26;token=b7540918-9040-41e8-9c0a-6ac6488adf3a" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

* Alarmen vil bli aktivert etter at CO-konsentrasjon er oppdaget i henhold til tidslengden i følgende tabell: (i samsvar med UL-2034-standarden)

<figure><img src="https://3617683785-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FLFcdIxsvpLjEi84bZjo3%2F3.png?alt=media&#x26;token=a4b06ff8-95b2-439e-9d78-6e09229a0bd5" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

* Når CO-konsentrasjonsnivået overstiger terskelen og vedvarer i den tidslengden som er oppført i tabellen over, vil SDCO-detektoren sende signalet til kontrollpanelet og utløse alarm med sin innebygde sirene.

### Testing av SDCO-detektoren

Ved å trykke på testknappen på SDCO-detektoren kan du teste om SDCO fungerer normalt.

* Hvis SDCO-detektoren fungerer normalt, vil den røde LED-en blinke én gang etterfulgt av et 2-toners pip.
* Hvis tre 2-toners pip (DO-DI DO-DI DO-DI) avgis, betyr det at røykføleren er defekt.
* Hvis 5 pip (DO-Bi-Bi-Bi-DO) avgis, betyr det at varmesensoren er defekt.
* Hvis 7 pip (Bi-Bi-Bi-DO-Bi-Bi-Bi) avgis, betyr det at CO-sensoren er defekt.

### ***Overvåkning***

* For SDCO-1(H)-F1-modeller vil SDCO-detektoren sende et tilsynssignal for å rapportere sin tilstand regelmessig hvert 30. til 50. minutt.
* For SDCO-1(H)-F1-2W-modeller vil SDCO-detektoren sende et tilsynssignal for å rapportere sin tilstand regelmessig hvert 90. til 110. minutt.
* Hvis kontrollpanelet ikke har mottatt signalet fra røykdetektoren innen en forhåndsinnstilt tidsperiode, vil kontrollpanelet avgjøre at røykdetektoren er ute av drift.

### *Seriell tilkobling* *(kun serielt tilkoblet modell)*

* Røykdetektoren er serielt tilkoblet andre røykdetektorer i alarmsystemet. Når en røykdetektor utløser alarm, vil kontrollpanelet varsle andre røykdetektorer om også å utløse alarm selv om de ennå ikke har oppdaget røyk. Alarmlengden vil være i samsvar med kontrollpanelets innstilling.
* Du kan ikke trykke på funksjonsknappen for å dempe en alarm som er aktivert av andre røykdetektorer.
* Alarmen vil bli gjenopprettet først etter en 3-minutters tidsavbrudd eller når den andre røykdetektoren som utløste alarm, sender et tilbakeføringssignal.

### Alarmdemping

* Når røykdetektoren er i alarm, vil trykking på testknappen sette røykdetektoren i alarmstumme-modus for å dempe alarmen i 9 minutter. Summeren vil bare slutte å lyde etter at alarmen har vært aktiv i minst 1 minutt. Hvis knappen trykkes før alarmtiden når 1 minutt, vil røykdetektoren vente til alarmtiden har nådd 1 minutt før den demper alarmen.
* I løpet av den 9-minutters alarmstummeperioden vil den røde LED-en blinke en gang per sekund. Røykdetektoren vil fortsette å overvåke røykonsentrasjonen i løpet av alarmstummeperioden:

1. Etter at den 9-minutters alarmstummeperioden er utløpt, hvis røykonsentrasjonen har falt under alarmterskelen, vil røykdetektoren avgi et 2-toners pip og gå tilbake til normal drift uten å utløse alarm.
2. Hvis røyk-konsentrasjonen fortsatt overstiger alarmterskelen, vil røykvarsleren begynne å varsle igjen.
3. Hvis røykonsentrasjonen fortsetter å stige i løpet av alarmstummeperioden og overstiger en sekundær alarmterskel, vil røykdetektoren begynne å alarmere igjen. En alarm som er aktivert ved å overskride den sekundære alarmterskelen, kan ikke dempes ved å trykke på testknappen.

### Rekalibrering

SDCO vil kalibrere sin røykdetektorsensor hver gang strøm tilføres for å sikre optimal røykfølsomhet. Etter installasjon kan driftsforholdene til røykdetektoren variere over tid, noe som kan påvirke røykdeteksjonsfunksjonen og kreve rekalibrering. Det finnes to måter å rekalibrere røykdetektoren på: automatisk kalibrering og manuell kalibrering.

### **Auto-kalibrering:**

* Etter oppstart vil røykdetektoren utføre automatisk kalibrering etter 4 timer.
* Etter den første automatisk kalibreringen vil røykdetektoren utføre automatisk kalibrering hver måned. Under auto-kalibreringsprosessen vil røykdetektoren ikke avgi noen lyd.
* Hvis auto-kalibrering mislykkes, vil den gule LED-en blinke hvert sekund sammen med kontinuerlige pip, og røykdetektoren vil sende et kalibreringsfeilsignal.
* Når røykdetektorens auto-kalibrering mislykkes, vil røykalarmfunksjonen fortsatt fungere normalt ved å bruke terskelverdien fra den siste vellykkede kalibreringen.

### **Manuell kalibrering:**

* Manuell kalibrering kan utføres når som helst etter behov:

1. Trykk og hold Innlærings-/Test-knappen i 10 sekunder og slipp når røykdetektoren avgir 2 pip.
2. Røykdetektoren vil gå inn i kalibreringsprosessen. LED-indikatoren vil blinke hvert 2. sekund.
3. Etter at røykdetektoren har fullført rekalibreringen, vil den avgi to raske pip for å indikere det. LED-en vil slås av.
4. Hvis kalibreringsprosessen mislykkes, vil røykdetektoren avgi alarmsignal. Fjern og sett inn batteriet på nytt for å starte prosessen på nytt.

## Installasjon

### Installasjonsveiledning

<figure><img src="https://3617683785-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FKD1l5mZ6dVE8i2Q1GeAn%2F4.png?alt=media&#x26;token=0f2a3a37-4315-4257-bbfd-4cbc8be27683" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

* Det anbefales at installasjonsstedet er i senter av takområdet.
* Den ideelle monteringshøyden for SDCO-detektoren er 2,4 meter til 3 meter. Montering over 3 meter kan påvirke deteksjonsytelsen.
* Ikke plasser detektoren på følgende steder:
* Kjøkkenet – Røyk fra matlaging kan forårsake uønsket alarm.
* I nærheten av en ventilasjonsvifte, lysstoffrør eller klimaanlegg – luftstrømmer fra disse kan påvirke detektorens følsomhet.
* I nærheten av takbjelker eller over et skap – stillestående luft i disse områdene kan påvirke detektorens følsomhet.
* I toppen av et «A»-formet tak.

Installasjonsanbefaling

* **Begrensninger**
* Ikke installer SDCO-detektoren utsatt for direkte sollys.
* Unngå å installere SDCO-detektoren i områder hvor enheter kan forårsake raske temperaturendringer i deteksjonsområdet, f.eks. klimaanlegg, ovner osv.
* Unngå store hindringer i deteksjonsområdet.
* Ikke pek direkte mot varmekilder, f.eks. ild eller kjeler, og ikke over radiatorer.

### Montering av SDCO-detektoren

**Trinn 1.** Plasser SDCO-detektoren på ønsket monteringssted og bruk rekkeviddetest-funksjonen for å sikre at SDCO-detektoren kan mottas av kontrollpanelet på monteringsstedet.

**Trinn 2.** SDCO-detektoren har en monteringsbrakett for takinstallasjon. Braketten gir tosidig fleksibilitet.

**Trinn 3.** Bruk de 4 hullene på braketten som mal for å bore hull og sett inn veggplugger om nødvendig.

**Trinn 4.** Brukeren kan enten rotere monteringsbraketten med klokken eller mot klokken for å låse kroken. Sørg for at veggpluggene er i flukt med monteringsflaten.

**Trinn 5.** Når posisjonen er tilfredsstillende, skru monteringsbraketten fast i taket.

**Trinn 6.** Tørk bort støv grundig, ellers kan det gjøre sensoren skitten og forhindre at den fungerer riktig i en nødsituasjon.

**Trinn 7.** SDCO har tre spor på bakdekselet for enkel identifikasjon, som vist nedenfor.

![](https://3617683785-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FkN6nXZXtfgKLyFZN5KzW%2F3.png?alt=media)

**Trinn 8.** Hold SDCO-detektoren med ekstra forsiktighet og juster de tre sporene med krokene på monteringsbraketten.

**Trinn 9.** Roter SDCO-detektoren med klokken for å låse kroken. Installasjonen er nå fullført.
