# VESTA-028

DIO-52-B

## DI/DO-modul&#x20;

<figure><img src="https://3617683785-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2Fyw6f0K9jGQmZINjRthbX%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=88c75e51-f115-4dd6-9b2b-0874a58d3f7f" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

## Introduksjon

DIO-52-B er en DI/DO-modul som integrerer kablede enheter i trådløse nettverk for å skape automatiserte responser og forbedrer sikkerhet og bekvemmelighet.&#x20;

DI/DO-modulen har innebygde digitale inngangs- og utgangsterminaler. Den kan kobles til en enkelt sensor, bryter eller enhet for å motta en av/på-kommando fra kontrollpanelet via DO og returnere gjeldende status via DI til panelet.

DIO-52-B kan også kobles til separate enheter. Med Home Automation-regelsettet i panelet kan enheten koblet til DI-punktet bli et utløser for hendelser, og DO-punktet bli en responder for hendelser. Når «Input Follower Mode» er valgt i kontrollpanelet, er DO-terminalen sammenkoblet med DI-terminalen, og DO-terminalens enhet vil bli aktivert av DI-terminalens utløser.

<figure><img src="https://3617683785-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FRm3cFW0c1OOSrKZDzj4E%2F1.png?alt=media&#x26;token=fbd121c3-d4ed-4572-9683-1f25062815d1" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

## **Deler Identifikasjon**

1. **Testknapp**

&#x20;       Trykk en gang for å sende en innlæringskode til kontrollpanelet.

2. **LED-indikator**

&#x20;      LED-indikatoren lyser under følgende forhold:

* Blinker 6 ganger:

&#x20;      Når inngangsterminalen utløses eller når bryteren sender et signal.

* Blinker 3 ganger:

&#x20;      Når utgangsterminalen utløses.

* Blir blinkende hvert 4. sekund:

&#x20;      Batteriene er svært lave og må byttes.

3. **Batterirom**
4. **Strømterminal**
5. **Digital inngang (DI)-terminal**
6. **Digital utgang (DO)-terminal**

* Når du kobler ledning til hver terminal, vennligst bruk en liten Phillips-skrutrekker for å skru/skrue ut terminalen. Unngå å bruke en flat skrutrekker, da dette kan forårsake riper.

7. **Monteringshull**
8. **Avlastningsklemmer**

&#x20;      Klemmene brukes til å sikre ledningene og gi strekkavlastning for å beskytte ledningene mot metallsnitt.

9. **Ledningshull**

## Funksjoner

### ***Strømforsyning***

**AC-strøm og batteri**

* DIO-52-B kan drives av en to-leders 5–12V DC-adapter når den er koblet til strømterminalen, eller den kan drives av tre CR123 litiumbatterier.
* Når strømterminalen og batteriene begge er i bruk, vil DIO-52-B kun få strøm gjennom adapteren.

### **Lavt batteri-deteksjon**

* DIO-52-B har en funksjon for deteksjon av lavt batteri. Når batterispenningen er lav, sender DIO-52-B et signal om lavt batteri for å varsle brukeren. Når du bytter batterier, etter å ha fjernet de gamle batteriene, trykk på testknappen to ganger for å tømme helt før du setter inn nye batterier.

### ***Overvåkning***

DIO-52-B vil sende et tilsynssignal hvert 30. til 50. minutt for å rapportere sin tilstand.

### *Kom i gang*

1. Sett inn batterier eller koble til den to-leders 5–12V DC-adapteren for å slå på DIO-52-B.
2. Sett kontrollpanelet i innlæringsmodus; se kontrollpanelets manual for detaljer.
3. Trykk testknappen en gang, LED-en vil blinke 6 ganger.
4. Hvis kontrollpanelet mottar signalet, vil det vise informasjonen tilsvarende; se kontrollpanelets manual for å fullføre innlæringsprosessen.

{% hint style="warning" %}
Merk:

Når den er lært inn i kontrollpanelet, vil DIO-52-B bli gjenkjent som 2 separate enheter (DI & DO), og opptar 2 soner i panelet.
{% endhint %}

### ***Gå-test***

* Etter at DIO-52-B er lært inn, sett kontrollpanelet i (**Gå-test**) modus, hold DI/DO-modulen på ønsket sted, og trykk på testknappen for å sende et testsignal til kontrollpanelet. Hvis kontrollpanelet er innenfor DIO-52-Bs signalområde, vil panelet vise DI- og DO-informasjon tilsvarende.
* Fortsett med montering og installasjon når du er fornøyd med at DI/DO-modulen fungerer korrekt på ønsket sted.

### ***Driftsmodus***

DI/DO-modulen kan operere i forskjellige moduser valgt på kontrollpanelets nettside eller Home Portal Server (modusvalg er ikke tilgjengelig i Vesta SmartHomeSec-appen). Vennligst velg modus i **DO-enhetsredigering** siden.

| **Kontrollpanelets nettside**                                                                                                                                                                          | **Home Portal-server**                                                                                                                                                                                 |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| <img src="https://3617683785-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FB6fv7yd70q5SHSwxxFyd%2F1.png?alt=media" alt="" data-size="original"> | <img src="https://3617683785-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FX7S6xIYWAYjoodukJiqX%2F2.png?alt=media" alt="" data-size="original"> |

### **Apparatstyring:**

Når DIO-52-B brukes til apparatstyring, er inngangs- og utgangsterminalene koblet til samme enhet, f.eks. en vannventil.

Utgangsterminalen brukes til å motta et av/på-signal fra kontrollpanelet for å slå den tilkoblede enheten på/av, mens inngangsterminalen brukes til å sende den gjeldende statusen til den tilkoblede enheten til panelet.

Når «Apparatstyring»-modus er valgt, kan du fjernstyre å slå den tilkoblede enheten på/av fra kontrollpanelets nettside, Home Portal Server eller Vesta Home 5-appen, men utgangen som følger inngangen i DO vil bli deaktivert. Du kan programmere Home Automation-regler, scener på panelets nettside eller Home Portal Server for å integrere enheten koblet til DIO-52-B med andre enheter i kontrollpanelet.

<figure><img src="https://3617683785-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FpogvOk86UuZPCBoUi0OK%2F2.png?alt=media&#x26;token=3c65e44d-31a1-4a53-83fe-152081107ae9" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Eksempel på DI/DO-praksis for apparatstyring:

![](https://3617683785-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FOR1lPua2f4u0xy3ilFlC%2F4.png?alt=media)

### **Separate enheter:**

I denne modusen er inngangs- og utgangsterminalene til DIO-52-B koblet til separate enheter. Inngangsterminalen brukes til å overvåke aktivering av den tilkoblede enheten og sende utløsersignalet til kontrollpanelet. Utgangsterminalen brukes til å motta av/på-signal fra kontrollpanelet for å slå den tilkoblede enheten på/av.

Når DIO-52-B fungerer i denne modusen, er utgangen som følger inngangsinnstillingen i DO deaktivert. Brukere kan programmere Home Automation-regler, scener på panelets nettside eller Home Portal Server for å gjøre DI-punktet til en utløser for hendelser og DO-punktet til en responder for hendelser.

Eksempel på DI/DO-praksis for separate enheter:

DI-inngangsterminalen er koblet til en vannlekkasjesensor, og DO-utgangen er koblet til en vannventil. Ved å sette en Home Automation-regel på HPS vil panelet automatisk stenge av vannventilen når vannlekkasjesensoren utløses.

| **DI-innstillinger**                                                                                                                                                                                   | **DO-innstillinger**                                                                                                                                                                                   |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| <img src="https://3617683785-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2F9uUYuq9LPVyRDNqELpg6%2F5.png?alt=media" alt="" data-size="original"> | <img src="https://3617683785-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2Fy7L9Q1Rih1n8hbptYVYO%2F6.png?alt=media" alt="" data-size="original"> |

| **Home Automation-regel**                                                                                                                                                                              |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| <img src="https://3617683785-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FaA9uABVo4Fs5LVvRlm0g%2F7.png?alt=media" alt="" data-size="original"> |

![](https://3617683785-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2F2j60gF74hn2kNAKnncwY%2F8.png?alt=media)

### **Input Follower:**

I denne modusen er inngangs- og utgangsterminalene til DIO-52-B koblet til separate enheter. Utgangsterminalens enhet er sammenkoblet med inngangsterminalens enhet.

Når inngangsterminalens enhet utløses, vil utgangsterminalens enhet aktivere i henhold til innstillingen Output Follow Input. Vennligst se følgende seksjon ***DI- og DO-innstillinger*** for detaljer.

Etter at «Input Follower»-modus er valgt, vil Home Automation Rule & Apply Scene-funksjonen på Home Portal Server bli deaktivert. Du må programmere **Output Follow Input** innstillingen på DO-enhetsredigeringssiden slik at utgangsterminalens enhet aktiveres tilsvarende når inngangsterminalens enhet utløser.

Eksempel på DI/DO-praksis for Input Follower:

Etter å ha valgt «Input Follower»-modus på DO-enhetsredigeringssiden, velg «Latch» for innstillingen Output Follow Input. Utgangsterminalens enhet vil bli aktivert umiddelbart når inngangsterminalens enhet utløses.

![](https://3617683785-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FOzUaVWQe9poh3iEewh0d%2F9.png?alt=media)

![](https://3617683785-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2F9soLnpwkAIYzQoNPF2Z9%2F10.png?alt=media)

## ***DI- og DO-innstillinger***

### **Utgangsterminal (DO):**

Programmer DO-innstillingene i **DO-enhetsredigering** siden på panelets nettside eller Home Portal Server.

| **Kontrollpanelets nettside**                                                                                                                                                                           | **Home Portal-server**                                                                                                                                                                                   |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| <img src="https://3617683785-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FLMFu88Db5A1lT1O4KvOY%2F11.png?alt=media" alt="" data-size="original"> | <img src="https://3617683785-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FOeoKpJY6VPjUIdhxSCjl%2F12.jpeg?alt=media" alt="" data-size="original"> |

Slå på via app:

* **Gjør ingenting** – Do-utgangsenheten kan ikke slås på via appen.
* **Ikke slå av** - Do-utgangsenheten vil ikke slå seg av etter å ha blitt slått på via appen.
* **Slå av etter 1–240 sek/5–30 min** – Etter å ha blitt slått på via appen i valgt tid, vil Do-utgangsenheten slå seg av.

Status for 0: Angi beskrivelse for Status 0 for utgangsterminalen.

Status for 1: Angi beskrivelse for Status 1 for utgangsterminalen.

Inverter inngang: Velg for å bytte rekkefølgen på Status 0 og Status 1 for DI-inngang. Når «Ja» er valgt, vil rekkefølgen på Status 0 og Status 1 for DI-inngang bli endret.

Inverter utgang: Velg for å bytte rekkefølgen på Status 0 og Status 1 for DO-utgang. Når «Ja» er valgt, vil rekkefølgen på Status 0 og Status 1 for DO-utgang bli endret.

Utgang følger inngang: Denne funksjonen er kun tilgjengelig når driftsmodus "3-Input Follower" er valgt.

* **Nei** - Når inngangsterminalens enhet utløses, vil ikke utgangsterminalens enhet bli aktivert.
* **Latch (hold)** - Utgangsterminalens enhet vil bli aktivert umiddelbart når inngangsterminalens enhet utløses.
* **På i 10–240 sek/5–30 min** - Når inngangsterminalens enhet utløses, vil utgangsterminalens enhet bli aktivert i en angitt varighet.

Driftsmodus: Velg driftsmodus for DIO-52-B. Vennligst se forrige seksjon for detaljer.

### **Inngangsterminal (DI):**

Programmer DI-innstillingene i **DI-enhetsredigering** siden på panelets nettside eller Home Portal Server.

| **Kontrollpanelets nettside**                                                                                                                                                                           | **Home Portal-server**                                                                                                                                                                                  |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| <img src="https://3617683785-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FIjmXlBaDaYBRxGNMYgEN%2F13.png?alt=media" alt="" data-size="original"> | <img src="https://3617683785-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FK5y7WhoEcHqUZyxvSvMR%2F14.png?alt=media" alt="" data-size="original"> |

Status for 0: Angi beskrivelse for Status 0 for inngangsterminalen.

Status for 1: Angi beskrivelse for Status 1 for inngangsterminalen.

## Installasjon

DIO-52-B kan monteres på en flat overflate eller på veggen. Etter at du har fullført gåtesten og er fornøyd med at enheten kan kommunisere med kontrollpanelet på valgt sted, fortsett med installasjonen.

1. Koble fra hovedstrømforsyningen.
2. Løsne den nederste festeskruen og fjern toppdekselet på DIO-52-B.
3. Bruk hullene på basen for å merke monteringsstedet på veggen.
4. Bore hull på det merkede stedet og sett inn veggplugger om nødvendig, skru basen fast på monteringsstedet.
5. Sett tilbake toppdekselet og stram den nederste festeskruen.
