# VESTA-023

SD-29-F1

## Røykdetektorserie

<figure><img src="https://3617683785-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2F3R3bW9eg4A3v2aTmPPjD%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=02022e45-7c16-4a14-985f-53bdb8e97e71" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

SD-29-serien er en trådløs røykvarsler med innebygd PIR-bevegelsessensor og varmedeteksjonsevne. Designet for å beskytte familien din mot potensielle brannfarer, kan røykvarsleren også oppdage bevegelser og rapportere temperatur til brukerne. Røykvarsleren kan kobles sammen med andre røykvarslere i alarmsystemet og vil utløse alarm når hvilken som helst røykvarsler i systemet blir aktivert **(kun SD-29-HME-SC)**.

Røykvarsleren inkluderer følgende modeller:

<figure><img src="https://3617683785-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FZKBb978dPjtNn3ftDmRP%2F1.png?alt=media&#x26;token=3eaa50e2-3505-4f77-9a3f-796a4fabf102" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

## Deler Identifikasjon

![](https://3617683785-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2F1rCqoSMTEjabqy0hjA4z%2F0.png?alt=media)

1. **LED-indikator / Testknapp / Nødlys**

**Rød LED**

* Rask blink: Alarm.
* Blinker hvert 1. sekund: Røykvarsler i alarmslukkingsmodus (Alarm Silence Mode).
* Blinker hvert 2. sekund: Røykvarsleren er under oppvarming og kalibreringsprosess.
* Blinker hvert 4. sekund med oransje LED: batteri tomt.
* Blinker kort: Når læringsknappen trykkes for å se om enheten fungerer normalt.
* Lyser kort: Sender signal.

**Oransje LED**

* Blinker hvert sekund: Enheten slås på/kalibrering mislyktes.
* Blinker hvert 4. sekund med RØD LED: batteri tomt.
* Blinker hvert 5. sekund: Oppdager røykfeil eller enhetsfeil.
* Blinker hvert 45. sekund: Lavt batterinivå

**Lær/Test-knapp**

* Trykk på knappen én gang for å:

&#x20;          \- Sender et tilsyns-/testsignal.

&#x20;          \- Sjekk røykdeteksjonskammeret.

&#x20;          \- Stille alarmen.

* Trykk og hold knappen i 10 sekunder for å gå inn i kalibreringsprosessen.

**Hvit LED (Nødbelysning)**

* Nødlyset vil begynne å blinke sakte for å varsle brukere om at systemet gir alarm. **(kun SD-29-HME)**

2. **IR-linse (kun SD-29-HM/SD-29-HME)**
3. **Summer**
4. **Skruen for å feste batterirommet**
5. **Batterirom**
6. **Kroker**
7. **Monteringsbrakett**

![](https://3617683785-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FEuoknWIefPGyRHfKr5la%2F1.png?alt=media)

8. **Monteringshull**

&#x20;     Krokene på monteringsbraketten kan henge i dette monteringshullet.

9. **Monteringsark**

## Funksjoner

### Batteri

* Tre CR123 3V litiumbatterier brukes til å forsyne røykdetektoren med strøm.
* Røykvarsleren har en idiotsikker mekanisme som forhindrer lukking av dekselet uten først å installere batteri. Trykk ned på fliken og sett inn tre nye batterier i rommet.
* Når røykvarsleren har lavt batterinivå, vil et lavt batterisignal bli overført sammen med vanlige signaloverføringer. Den oransje LED-en vil blinke med et tilhørende lavvolums pip én gang hvert 45. sekund.
* Den røde og oransje LED-en vil blinke en gang hvert 4. sekund når batteriet er tomt.

{% hint style="warning" %}
Merk:

Når du skifter batteri, etter å ha fjernet det gamle batteriet, trykk Testknappen to ganger for å fullstendig utlade før du setter inn nytt batteri.
{% endhint %}

### Kom i gang

**Trinn 1.** Sett kontrollpanelet i læringsmodus. Se kontrollpanelets manual for detaljer.

**Trinn 2.** Sett inn tre CR123 3V litiumbatterier for å slå på røykdetektoren. Plasser batteriene i henhold til polariteten angitt i batterirommet før innsending.

**Trinn 3.** Røykvarsleren vil avgi 2 korte pip og begynne å varme opp i 1 minutt. Den røde LED-en vil blinke hvert 2. sekund.

**Trinn 4.** I løpet av 1-minuttsperioden, lær om røykvarsleren.

&#x20;              **For SC-modell (SD-29-HME-SC)**

&#x20;              a) Trykk og hold Lær/Test-knappen i 3 sekunder for å sende en læringskode for røyk-/temperatursensor.

&#x20;              b) Trykk Lær/Test-knappen en gang for å sende en læringskode for IR-sensor.

&#x20;              **For ikke-SC-modell (SD-29-H/SD-29-HM/SD-29-HME)**

&#x20;             a) Trykk Lær/Test-knappen en gang for å sende en læringskode.

&#x20;            Hvis kontrollpanelet mottar signalet, vil røykvarsleren gi et 2-toners pip. Se kontrollpanelets manual for å fullføre læringsprosessen.

**Trinn 5.** Når røykvarsleren fullfører oppvarmingen, vil den avgi et pip for å indikere at den har gått inn i kalibreringsmodus. Kalibreringsmodusen varer i 1–9 minutter. Den røde LED-en vil fortsette å blinke hvert andre sekund under kalibreringen. Læring av røykvarsleren er forbudt i denne perioden.

**Trinn 6.** Når kalibreringen er fullført, vil røykvarsleren avgi 2 korte pip og slå av LED-en for å gå tilbake til normal modus. Hvis røykvarsleren ikke tidligere er lært inn i panelet, trykk Lær/Test-knappen nå for å fullføre læringen.

### Test av røykvarsleren

Ved å trykke på Test-knappen på røykvarsleren kan du teste om røykvarsleren fungerer normalt.

* Hvis røykvarsleren fungerer normalt, vil den røde LED-en være på i 2 sekunder etterfulgt av et to-toners pip.
* Hvis summeren avgir to-toners pip 3 ganger, er “**Optisk kammer**” på røykvarsleren enten skittent eller defekt.

### ***Testmodus for IR-funksjon***

* Røykvarsleren kan settes i testmodus ved å trykke på Testknappen. Hver gang Testknappen trykkes, vil røykvarsleren sende et testsignal til kontrollpanelet for en radiorekkeviddetest og gå inn i testmodus i 3 minutter. Den går automatisk ut av testmodus etter 3 minutter og returnerer til normal modus. I testmodus er hviletimeren deaktivert, og LED-indikatoren vil blinke hver gang en bevegelse oppdages.

### Overvåkning

* Røykvarsleren vil sende et tilsynssignal for å rapportere sin tilstand regelmessig i henhold til brukerinnstillingene. Fabrikkstandardintervallet er 30–50 minutter. Brukeren kan også trykke Testknappen én gang for å sende et tilsynssignal manuelt.

### ***Temperaturdeteksjon*****&#x20;(kun SD-29-H/SD-29-HM/SD-29-HME)**

* Temperatursensoren måler temperatur hvert 10. sekund og sender temperaturavlesningen til kontrollpanelet hver 30–33 minutter.
* Brukere kan også trykke Test-knappen én gang for å sende gjeldende temperaturavlesning manuelt.

### Alarmaktivering

Røykvarsleren vil aktivere brannalarmen når enten røykdeteksjon eller høyvarmedeteksjon utløses. Når en alarm aktiveres, vil røykvarsleren sende et alarmsignal og utløse alarm med sin innebygde summer.

#### **Røykdeteksjon:**

* Røykvarsleren sjekker røyk-konsentrasjonen hvert 8. sekund
* Alarmen utløses når røyk-konsentrasjonen overstiger deteksjonsterskelen, og vil fortsette til røyk-konsentrasjonen faller under alarmterskelen.
* Den røde LED-en vil blinke raskt under alarm.

#### **Varmedeteksjon:**

* Røykvarsleren sjekker temperaturen hvert 10. sekund. Alarmen vil bli aktivert under følgende forhold:

\- Når temperaturen stiger med 8,25°C per minutt (stigningstakt).

\- Når temperaturen overstiger 57,25°C (høy varme).

* Den røde LED-en vil blinke hvert sekund under en alarm. Røykvarsleren vil kun slutte å gi alarm hvis temperaturen faller under alarmterskelen:
* Hvis alarmen ble utløst av endringshastighetsbetingelsen (8,25 °C per minutt eller mer), må temperaturen falle til 4 °C under den høyeste oppdagede temperaturen for at detektoren skal slutte å gi alarm.
* Hvis alarmen ble utløst av en høyvarmebetingelse (57,25 °C), må temperaturen falle under 49 °C for at røykvarsleren skal slutte å gi alarm.
* Røykvarsleren vil sende et gjenopprettelsessignal hvis ingen røyk eller høy varme oppdages i 160 sekunder.
* Hvis alarmtilstanden vedvarer, vil røykvarsleren sende alarmsignal på nytt hvert 2. minutt.

#### **IR-deteksjon: (kun SD-29-HM/SD-29-HME)**

* Røykvarsleren vil sende et signal til kontrollpanelet hvis bevegelse oppdages innenfor IR-deteksjonsdekningen. Summeren vil ikke lyde, og LED-en vil ikke blinke. Vennligst se kontrollpanelet for detaljer.

### Nødlys (kun SD-29-HME)

* Røykvarsleren har et innebygd nødlys som kan gi visuelle varsler i nødstilfeller. Når røykvarsleren aktiveres, vil nødlyset begynne å blinke sakte for å indikere at systemet gir alarm.

### *Sammenkobling* *(kun SD-29-HME-SC)*

* Røykvarsleren er sammenkoblet med andre røykvarslere i alarmsystemet. Når en røykvarsler utløser sin alarm, vil kontrollpanelet varsle andre røykvarslere om også å utløse alarm selv om de ennå ikke har oppdaget røyk. Alarmlengden vil være i samsvar med kontrollpanelets innstilling.
* Du kan ikke trykke funksjonsknappen for å dempe en alarm som er aktivert av andre røykvarslere.
* Alarmen vil bli gjenopprettet kun etter 3 minutters tidsavbrudd eller inntil den andre røykvarsleren som utløste alarmen, sender et gjenopprettelsessignal.

### Alarmdemping

* Når røykdetektoren er i alarm, vil trykking på testknappen sette røykdetektoren i alarmstumme-modus for å dempe alarmen i 9 minutter. Summeren vil bare slutte å lyde etter at alarmen har vært aktiv i minst 1 minutt. Hvis knappen trykkes før alarmtiden når 1 minutt, vil røykdetektoren vente til alarmtiden har nådd 1 minutt før den demper alarmen.
* I løpet av den 9-minutters alarmstummeperioden vil den røde LED-en blinke en gang per sekund. Røykdetektoren vil fortsette å overvåke røykonsentrasjonen i løpet av alarmstummeperioden:
* Etter at den 9-minutters alarmstummeperioden er utløpt, hvis røykonsentrasjonen har falt under alarmterskelen, vil røykdetektoren avgi et 2-toners pip og gå tilbake til normal drift uten å utløse alarm.
* Hvis røyk-konsentrasjonen fortsatt overstiger alarmterskelen, vil røykvarsleren begynne å varsle igjen.
* Hvis røykonsentrasjonen fortsetter å stige i løpet av alarmstummeperioden og overstiger en sekundær alarmterskel, vil røykdetektoren begynne å alarmere igjen. En alarm som er aktivert ved å overskride den sekundære alarmterskelen, kan ikke dempes ved å trykke på testknappen.

### Rekalibrering

Etter hvert som driftsforholdene for røykvarsleren kan endre seg etter å ha vært installert en stund, kan du ønske å rekalibrere røykvarsleren for å ta en ny røykdeteksjonsterskelverdi og sikre optimal ytelse. For å gjøre dette:

* Trykk og hold Test-knappen i 10 sekunder og slipp når røykvarsleren avgir 2 pip. Enheten vil avgi et nytt pip etter 5 sekunder og begynne kalibrering. Den røde LED-en vil blinke hvert 2. sekund for å indikere dette.
* Kalibreringsprosessen varer i 1–9 minutter.
* Når kalibreringen er ferdig, vil røykvarsleren gi et to-toners pip. Den røde LED-en vil slutte å blinke for å indikere at den har gått tilbake til normalmodus.
* Hvis kalibreringen mislykkes, vil røykvarsleren pipe kontinuerlig, og den oransje LED-en vil blinke hvert sekund. Vennligst fjern batteriet, trykk Test-knappen to ganger for å fullstendig tømme reststrømmen, og sett deretter inn batteriene på nytt for å starte røykvarsleren på nytt.

## Installasjon

### Installasjonsveiledning

* Det anbefales at installasjonsstedet er i senter av takområdet.
* Ikke plasser detektoren på følgende steder:

&#x20;                \- Kjøkkenet – Røyk fra matlaging kan forårsake en uønsket alarm.

&#x20;                 \- Nær en ventilasjonsvifte, lysrør eller klimaanlegg – luftstrømmer fra disse kan påvirke detektorens følsomhet.

&#x20;                  \- Nært takbjelker eller over et skap – stillestående luft i disse områdene kan påvirke detektorens følsomhet.

&#x20;                   \- På toppen av en “**A**" rammetype av tak.

<figure><img src="https://3617683785-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FKD1l5mZ6dVE8i2Q1GeAn%2F4.png?alt=media&#x26;token=0f2a3a37-4315-4257-bbfd-4cbc8be27683" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### Installasjonsanbefaling

* **Det anbefales å installere røykvarsleren på følgende steder.**

&#x20;      \- I et takområde med full sikt over deteksjonsområdet, uten hindringer fra apparater og møbler.

&#x20;      \- Nær inngangen til et rom eller hus for å overvåke inngangsaktivitet.

* **Begrensninger**

&#x20;      \- Ikke installer røykvarsleren utsatt for direkte sollys.

&#x20;       \- Unngå å installere røykvarsleren i områder hvor enheter kan forårsake raske temperaturendringer i deteksjonsområdet, f.eks. klimaanlegg, ovner osv.

&#x20;       \- Unngå store hindringer i deteksjonsområdet.

&#x20;       \- Ikke pek direkte mot varmekilder, f.eks. branner eller kjeler, og ikke over radiatorer.

&#x20;        \- Unngå bevegelige objekter i deteksjonsområdet, f.eks. gardiner, veggheng osv.

* Trykk Test-knappen for å gå inn i testmodus. Gå rundt det beskyttede området og merk når LED-en lyser, og sjekk at deteksjonsdekningen er tilstrekkelig.
* Når deteksjonsdekningen er funnet tilfredsstillende, er installasjonen nå fullført.

### Montering av røykvarsleren

**Trinn 1.** Plasser røykvarsleren på ønsket monteringssted og bruk rekkeviddetestfunksjonen for å sørge for at røykvarsleren kan mottas av kontrollpanelet på monteringsstedet.

**Trinn 2.** Ta ut monteringsarket som følger med i pakken. Bildets størrelse tilsvarer røykvarslerens faktiske størrelse, og det perforerte designet gjør det enkelt å rive av etter installasjon.

**Trinn 3.** Plasser arket tett mot taket og bruk de fire hullene som mal for å bore hull og sette inn plugg hvis nødvendig. Sørg for at pluggene er i flukt med monteringsflaten.

**Trinn 4.** Plasser monteringsbraketten på toppen av monteringsarket og skru den på veggen. Braketten gir toveis fleksibilitet. Brukere kan enten rotere braketten med eller mot urviseren for å låse kroken.

**Trinn 5.** Røykvarsleren har tre hakk på bakdekselet for enkel identifikasjon.

**Trinn 6.** Hold røykvarsleren med ekstra forsiktighet og juster de tre hakkene med krokene på monteringsbraketten.

**Trinn 7.** Roter den med urviseren for å låse kroken.

**Trinn 8.** Installasjonen er nå fullført. Du kan nå rive av monteringsarket.

* Røykvarsleren er designet for å monteres i taket. Ideell monteringshøyde for røykvarsleren er 2,7 meter til 3 meter. Montering over 3 meter kan påvirke deteksjonsytelsen. **(kun SD-29-HM/SD-29-HME)**
* Røykvarsleren gir deteksjonsdekning i en 360° sirkel med 5 meters diameter. Vennligst se figurene nedenfor for installasjonsdetaljer

![](https://3617683785-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FSX8pBt7fSuhqMGEINcbm%2F4.png?alt=media)

* Når den er montert i taket, har PIR bedre deteksjonsytelse mot horisontale bevegelser.

![](https://3617683785-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2Fr8R3xqysPl23vs4oAqq0%2F5.png?alt=media)
