# VESTA 026

* Sensore perdite d'acqua (WLS-23)
* introduzione

WLS-23 è un sensore di perdite d'acqua. È in grado di inviare segnali wireless al pannello di controllo al rilevamento dell'acqua. Il sensore dell'acqua può essere posizionato a terra o montato a parete utilizzando il cavo di prolunga per rilevare perdite d'acqua o condizioni di allagamento. Il cavo di rilevamento dell'acqua e le sonde di rilevamento dell'acqua integrate possono rilevare perdite d'acqua o condizioni di allagamento. Può essere posizionato a terra, oppure montato a parete ed ulteriormente esteso collegandosi ad un altro cavo sensibile all'acqua per migliorare il raggio di rilevamento.

**Il sensore perdite d'acqua comprende i seguenti modelli di frequenza:**

**433FM F1**

**868FM F1**

* ![](https://2383121052-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FYu1jyqECG1nYj6qKraHH%2Fuploads%2Fgit-blob-02f562fc28cb7dbdd2eb17a0b7ce4822c848f7e7%2F0%20\(9\).png?alt=media)Identificazione delle parti
* Pulsante di apprendimento/test, ovvero indicatore LED

**Indicazione LED:**

* Lampeggia 3 volte:

Il sensore dell'acqua sta trasmettendo un segnale.

* Lampeggia 6 volte:

Il Sensore Acqua sta trasmettendo un segnale di allarme/ripristino.

**Utilizzo del pulsante Impara/Test:**

* Premere una volta il pulsante “LEARN” per inviare un segnale di apprendimento al pannello di controllo.
* Cicalino
* Connettore sonda acqua esterna
* Compartimento della batteria
* Il sensore perdite d'acqua è alimentato da una batteria al litio CR123 da 3 V.
* Gancio di montaggio
* Pulsante funzione (all'interno del coperchio)
* Sonde di rilevamento dell'acqua integrate
* Custodia impermeabile
* Isolante della batteria
* Impara (caratteri impressi sul retro della copertina)
* Premere una volta per inviare un segnale di temperatura/umidità e di supervisione al coordinatore.
* Tenere premuto il pulsante per 10 secondi per ripristinare il sensore dell'acqua.
* Premere una volta durante l'allarme per accedere alla modalità allarme silenziato.
* Caratteristiche
* ***Rilevamento dell'acqua***
* Il sensore dell'acqua verrà attivato quando viene rilevata l'acqua attraverso:

1. IL**cavo esterno per il rilevamento dell'acqua o cavo della sonda dell'acqua**

Rimuovere il tappo di plastica preinstallato dal connettore della sonda dell'acqua esterna, il sensore dell'acqua emetterà un segnale acustico ogni 10 secondi per indicare l'assenza del tappo di plastica, collegare la sonda dell'acqua esterna al connettore (fare riferimento a\_**Montaggio**\_per dettagli).

1. IL**sonda di rilevamento dell'acqua incorporata**.

Assicurarsi che il tappo di plastica sia ben inserito quando si utilizza questo tipo di funzione di rilevamento. (Fare riferimento a\_**Montaggio**\_per dettagli).

* Se viene rilevata acqua tramite i due metodi di rilevamento sopra indicati, il sensore dell'acqua inizierà ad emettere un allarme e trasmetterà un segnale di allarme al pannello di controllo.
* Se l'acqua persiste, il sensore dell'acqua continuerà ad allarmare e invierà un segnale di allarme ogni 2 minuti.
* Se l'acqua si abbassa, il sensore dell'acqua smetterà di allarmare e trasmetterà un segnale di ripristino.
* ***Silenziamento allarme***
* Premere una volta il pulsante Funzione per accedere alla modalità Silenziamento allarme durante l'allarme.
* In modalità Silenziamento allarme, il sensore dell'acqua non emetterà alcun allarme.
* Una volta ripristinata la condizione di perdita d'acqua, il sensore rileva nuovamente la perdita d'acqua e suonerà un allarme.
* *Rilevamento batteria e batteria scarica*
* Il sensore dell'acqua utilizza una batteria al litio CR123 da 3 V come fonte di alimentazione.
* Il sensore dell'acqua è dotato della funzione di rilevamento della batteria scarica. Quando la tensione della batteria è bassa, il sensore dell'acqua trasmetterà il segnale di batteria scarica al pannello di controllo.
* Quando è in stato di batteria scarica, il LED lampeggerà ogni 4 secondi per ricordare all'utente di inserire una nuova batteria.
* Il segnale di batteria scarica non scomparirà finché non verrà inserita una nuova batteria.
* Quando si cambia la batteria, dopo aver rimosso la vecchia batteria, premere due volte il pulsante funzione per scaricarla completamente prima di inserire una nuova batteria.
* ***Supervisione***
* Il sensore dell'acqua trasmetterà un segnale di supervisione per segnalare regolarmente la sua condizione in base alle impostazioni dell'utente. L'intervallo predefinito in fabbrica è 30 minuti. L'utente può anche premere una volta il pulsante funzione per trasmettere manualmente un segnale di supervisione.
* *Iniziare*
* Rimuovere l'isolante della batteria per accendere il sensore dell'acqua.
* Metti il ​​tuo Pannello di Controllo in modalità apprendimento (per i dettagli fai riferimento al manuale del Pannello di Controllo).
* Premere una volta il pulsante Apprendimento/Test per trasmettere un codice di apprendimento al pannello di controllo, il LED lampeggerà 3 volte per indicare.
* Se il pannello di controllo riceve il codice di apprendimento, visualizzerà le informazioni di conseguenza, fare riferimento al manuale del pannello di controllo per completare il processo di apprendimento. È possibile avviare il processo di montaggio
* Installazione

![](https://2383121052-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FYu1jyqECG1nYj6qKraHH%2Fuploads%2Fgit-blob-f8a7f02c14ef5048182269d30a94477f1a1cfa55%2F1%20\(1\)%20\(1\)%20\(1\).jpeg?alt=media)

(**Fig. 1**.)

* *Montaggio*

Esistono due modi per montare il sensore dell'acqua:

* **Montaggio a parete (utilizzare la sonda esterna per il rilevamento dell'acqua):**

1. Scegliere di installare il sensore dell'acqua all'altezza desiderata
2. Praticare un foro sulla superficie.
3. Inserire la vite nel foro.
4. Agganciare il sensore dell'acqua alla vite utilizzando il gancio di montaggio dietro il dispositivo.
5. Il connettore della sonda acqua esterna è preinstallato con a**tappo di plastica**(**Fig. 1**), rimuoverlo.
6. Collegare la sonda di rilevamento dell'acqua inclusa al connettore della sonda dell'acqua esterna.

* **Montaggio su superficie del terreno (utilizzare le sonde di rilevamento dell'acqua integrate):**

-Posiziona semplicemente il sensore dell'acqua nella posizione desiderata sul terreno.

-NON posizionare su una superficie conduttiva.

* *Cavo rilevamento acqua*

È possibile selezionare un cavo per rilevamento acqua o un cavo per sonda acqua. Il cavo può essere ulteriormente esteso collegandosi ad un altro cavo per migliorare il raggio di rilevamento.

| <p><strong>Cavo rilevamento acqua</strong></p><p><strong>(tipo jack per auricolari)</strong></p>                                                                                                          | <p><strong>Cavo sonda acqua</strong></p><p><strong>(tipo jack per auricolari)</strong></p>                                                                                                                |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| ![](https://2383121052-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FYu1jyqECG1nYj6qKraHH%2Fuploads%2Fgit-blob-684b18edc0396073e9fce0ff987c9b6fa4cbbdbf%2F2%20\(14\).png?alt=media) | ![](https://2383121052-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FYu1jyqECG1nYj6qKraHH%2Fuploads%2Fgit-blob-6556f1ad31e68f74c6a345501e42f0b2db271765%2F3%20\(13\).png?alt=media) |

* Linee guida per l'utente
* Quando viene rilevata acqua attraverso il cavo di rilevamento dell'acqua o la sonda di rilevamento dell'acqua, il sensore dell'acqua inizierà ad emettere un allarme e trasmetterà un segnale di allarme al pannello di controllo.
* Dopo aver ricevuto una notifica di avviso dal pannello di controllo, scollegare il cavo di rilevamento dell'acqua.
* Utilizzare un asciugamano per asciugare il cavo di rilevamento dell'acqua.

![](https://2383121052-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FYu1jyqECG1nYj6qKraHH%2Fuploads%2Fgit-blob-c56f0aea6f877f0da3a3f2c2325c6c1a2fa5f435%2F4%20\(12\).png?alt=media)

* Si consiglia di asciugare l'acqua residua in un luogo ventilato per almeno due ore prima di inserire il cavo di rilevamento.

![](https://2383121052-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FYu1jyqECG1nYj6qKraHH%2Fuploads%2Fgit-blob-5b37f54c5bae3ce846102c71cde8931299974c8f%2F5%20\(9\)%20\(1\).png?alt=media)

**\\**

* Evitare la luce solare diretta o indiretta.
* Una conservazione impropria può causare danni al sensore e al cavo.

![](https://2383121052-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FYu1jyqECG1nYj6qKraHH%2Fuploads%2Fgit-blob-e71447d255e3233859f6079098d17cbc0044b8f5%2F6%20\(4\)%20\(1\).png?alt=media)
