# VESTA-472

SD-32-SC-F1-2W-868

## Rilevatore di fumo SD-32 con interconnessione

<figure><img src="https://827182699-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FOeDui84bI77wzCHvCMdF%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=6e069145-c051-467c-8cc5-8c8d4954211c" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

La serie SD-32 è un rivelatore di fumo wireless progettato per proteggerti dai potenziali rischi di incendio. Il rivelatore utilizza tecnologia a sensore multi-criterio per distinguere tra fiamme a combustione rapida e incendi a lenta combustione, mentre allo stesso tempo incorpora tecnologia intelligente per differenziare il fumo da cucina da emergenze domestiche realmente pericolose per la vita, eliminando praticamente gli allarmi indesiderati.

Oltre alle capacità di rilevamento del fumo, il modello dotato di rilevamento del calore può anche segnalare la temperatura agli utenti. I modelli con sensore di movimento PIR integrato possono rilevare i movimenti. Il modello SC può essere interconnesso con altri rilevatori di fumo nel sistema d'allarme e attiverà l'allarme quando qualsiasi rilevatore di fumo nel sistema viene attivato.

La serie SD-32 include i seguenti modelli:

<table data-header-hidden><thead><tr><th width="149"></th><th width="114"></th><th width="101"></th><th width="112"></th><th width="144"></th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>Nome del modello</strong></td><td><strong>Rilevazione del fumo</strong></td><td><strong>Rilevazione del calore</strong></td><td><strong>Sensore di movimento PIR</strong></td><td><strong>Interconnessione</strong></td><td><strong>Luce di emergenza</strong></td></tr><tr><td><strong>SD-32</strong></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td><strong>SD-32-H</strong></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td><strong>SD-32-H-SC</strong></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td><strong>SD-32-HM</strong></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td><strong>SD-32-HM-SC</strong></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td><strong>SD-32-HE-SC</strong></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td><strong>SD-32-HME-SC</strong></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>

## ***Identificazione delle parti***

![](https://content.gitbook.com/content/ZJzpNocHhYVmD43GZobR/blobs/5kT0cOayd9PuxCFPGZAn/Unknown%20image)

**1. Indicatore LED / Pulsante Test / Luce di Emergenza**

**LED rosso**

* Flash rapido: Allarme.
* Lampeggio ogni 1 secondo: rivelatore di fumo in modalità silenziamento allarme.
* Lampeggio ogni 2 secondi: rivelatore di fumo in fase di riscaldamento e calibrazione.
* Lampeggio ogni 4 secondi con LED arancione: batteria scarica.
* Lampeggia brevemente: quando il pulsante Learn è premuto / trasmissione del segnale.&#x20;

**LED arancione**

* Lampeggio ogni secondo: calibrazione fallita.
* Lampeggio ogni 4 secondi con LED ROSSO: batteria scarica.
* Lampeggia ogni 5 secondi: rilevamento del fumo fallito o malfunzionamento del dispositivo.  Lampeggia ogni 45 secondi: condizione di batteria scarica

**Pulsante di apprendimento/test**

* Premere una volta il pulsante per:
  * Inviare un segnale di prova.
  * Controllare la camera di rilevazione del fumo.
  * Silenziamento dell'allarme quando il rivelatore di fumo sta suonando.
  * Trasmettere un codice di apprendimento.\*\* (Per i modelli non SC)\*\*
* Premere e tenere premuto il pulsante per 3 secondi per inviare tutti i codici di apprendimento. **(Per i modelli SC)**  Premere e tenere premuto il pulsante per 10 secondi per entrare nel processo di calibrazione.&#x20;

**LED bianco (luce di emergenza)**

* La luce di emergenza si accenderà per avvertire gli utenti che il sistema è in allarme. **(Solo SD-32-HE-SC/-HME-SC)**

**2. Lente IR (solo SD-32-HM/-HM-SC/-HME-SC)**

3. **Cicalino**
4. **Vano batteria**
5. **Ganci**
6. **Vite di fissaggio del coperchio del vano batteria**
7. **Staffa di montaggio**
8. **Fori di montaggio**
9. **Foglio di montaggio**

## Funzionalità

### Batteria

* Il rivelatore di fumo utilizza batterie al litio CR123 3V in collegamento parallelo come fonte di alimentazione. Possono essere inserite fino a 3 batterie nel vano batteria.
* Quando viene rilevato lo stato di batteria scarica, il rivelatore trasmetterà un segnale di batteria bassa ed entrerà nello stato di batteria bassa.
* In caso di batteria scarica, un segnale di batteria bassa verrà trasmesso insieme alle trasmissioni di segnale regolari; il LED arancione lampeggerà una volta insieme a un beep ogni 45 secondi.

Puoi premere il pulsante di prova per silenziare il beep per 7 giorni. Questa azione può essere eseguita una sola volta; se la batteria non viene cambiata, il beep riprenderà dopo 7 giorni e non potrà essere silenziato di nuovo.

* I LED rosso e arancione lampeggeranno entrambi ogni 4 secondi quando le batterie sono esauste.
* Quando si sostituiscono le batterie, premere due volte il pulsante di prova per scaricare completamente la carica residua dopo aver rimosso le vecchie batterie prima di inserire quelle nuove.

### Iniziare

**Passo 1** Inserire tre batterie al litio CR123 da 3V per alimentare il rilevatore di fumo. Orientare le batterie secondo la polarità indicata nel vano batterie prima dell'inserimento.

**Passo 2** Il rivelatore emetterà 2 beep brevi e inizierà **il riscaldamento per 1 minuto**. Il LED rosso lampeggerà ogni 2 secondi.

**Passo 3** Quando il riscaldamento è completato, il rivelatore emetterà un beep per indicare che è entrato in modalità di calibrazione. La **calibrazione** la modalità dura 1 minuto (Se la calibrazione fallisce, il rilevatore di fumo riproverà la calibrazione e la modalità di calibrazione avrà una durata massima di 9 minuti). Il LED rosso continuerà a lampeggiare ogni due secondi durante la calibrazione.

**Passo 4** Al termine della calibrazione, il rivelatore emetterà 2 beep brevi e spegnerà il LED, tornando alla modalità normale.

{% hint style="info" %}
Nota: *Se la calibrazione fallisce, il rilevatore di fumo emetterà un segnale acustico continuo. Si prega di rimuovere la batteria, premere due volte il pulsante di test per scaricare completamente la carica residua, e quindi reinserire le batterie per riprovare dal passo 1.*
{% endhint %}

Dopo che il riscaldamento iniziale e il processo di calibrazione sono stati completati con successo, è possibile procedere all'apprendimento.

**Passo 5** Mettere il pannello di controllo in modalità di apprendimento. Fare riferimento al manuale del pannello di controllo per i dettagli.

**Passo 6 (Per modelli non SC)** Premere una volta il pulsante di apprendimento/test per trasmettere il codice di apprendimento.

(Per il modello SC) Premere il pulsante Learn/Test per 3 secondi per trasmettere tutti i codici di apprendimento.&#x20;

**Passo 7** Aggiungere immediatamente il/i sensore/i rilevato/i al pannello di controllo.

{% hint style="info" %}
Nota:***]**&#x50;er il modello SC, il rilevatore di fumo emetterà un bip a 2 toni al ricevimento della conferma dal pannello di controllo per il codice di apprendimento del sensore di fumo/temperatura.*
{% endhint %}

### Modifica dell'area di funzionamento del dispositivo

Utilizzare la funzione “Modifica dispositivo” nella pagina web del pannello per cambiare le impostazioni dell'area.

* **Per i modelli non SC,** l'impostazione è completata dopo aver cliccato OK.
* **Per i modelli SC,** premere e tenere premuto il pulsante Learn/Test per 3 secondi per trasmettere un codice di apprendimento dopo aver cambiato l'impostazione dell'area.

### Test del rivelatore di fumo

Premendo il pulsante di prova sul rivelatore di fumo, è possibile verificare se il rivelatore funziona normalmente.

* Se il rivelatore funziona correttamente, il LED rosso lampeggerà brevemente seguito da un beep a 2 toni.
* Se il cicalino emette 3 beep a 2 toni, il “**Camera ottica**” del rivelatore è sporca o guasta.

### Rilevazione accumulo di polvere

* Il rivelatore controlla regolarmente l'accumulo eccessivo di polvere all'interno della camera ottica.
* Se la camera accumula troppa polvere, il rivelatore segnalerà al pannello per notificare all'utente di pulirla.
* Se la camera non viene comunque pulita e accumula così tanta polvere da non funzionare più, il rivelatore segnalerà al pannello un avviso di manutenzione.

### ***Modalità di test per la funzione IR*****(Solo SD-32-HM/-HM-SC/-HME-SC)**

* Il sensore di movimento PIR del dispositivo può essere messo in modalità di test premendo il pulsante di prova. Ogni volta che il pulsante di prova viene premuto, il dispositivo trasmetterà un segnale di prova al pannello di controllo per il test della portata radio ed entrerà in modalità di test per 3 minuti. Uscirà automaticamente dalla modalità di test dopo 3 minuti e tornerà alla modalità normale. In modalità di test, il timer di sonno è disabilitato e l'indicatore LED lampeggerà ogni volta che viene rilevato un movimento.

### ***Timer di standby della funzione IR*****(Solo SD-32-HM/-HM-SC/-HME-SC)**

* Il sensore di movimento PIR entra in **modalità di sospensione di 1 minuto**dopo aver rilevato e trasmesso il movimento per conservare energia. Durante questo periodo, non ritrasmetterà i movimenti, evitando il consumo eccessivo della batteria dovuto a movimenti continui.

### Supervisione

* Il rivelatore è supervisionato inviando un segnale di supervisione periodico al pannello di controllo. Quando il pannello di controllo non riceve il segnale di supervisione entro il periodo preprogrammato, indicherà un guasto.

### ***Rilevazione della temperatura*****(Solo SD-32-H/-H-SC/-HM/-HM-SC/-HE-SC/-HME-SC)**

* Il sensore di temperatura misura la temperatura ogni 10 secondi e trasmette la lettura della temperatura al pannello di controllo ogni 30\~33 minuti.
* Gli utenti possono anche premere una volta il pulsante di prova per trasmettere manualmente la lettura della temperatura attuale.

### Attivazione dell'allarme

Il rilevatore di fumo attiverà l'allarme antincendio quando viene rilevato fumo. I modelli con rilevamento del calore attiveranno inoltre l'allarme quando viene rilevato un alto calore. Quando l'allarme è attivato, il rivelatore trasmetterà un segnale di allarme e suonerà il proprio cicalino.

#### **Rilevazione del fumo**

* Il rivelatore controlla la concentrazione di fumo ogni 8 secondi
* L'allarme viene attivato ogni volta che la concentrazione di fumo supera la soglia di rilevazione e continuerà finché la concentrazione di fumo non scende al di sotto della soglia di allarme.
* Il LED rosso lampeggerà rapidamente durante l'allarme.

**Rilevazione del calore** (Solo SD-32-H/-H-SC/-HM/-HM-SC/-HE-SC/-HME-SC)

* Il rilevatore di fumo controlla la temperatura ogni 10 secondi. L'allarme verrà attivato nelle seguenti condizioni: - Quando la temperatura aumenta di 8,25°C al minuto (variazione rapida). - Quando la temperatura supera i 57,25°C (alto calore).
* Il LED rosso lampeggerà ogni secondo durante l'allarme. Il rilevatore di fumo smetterà di allarmare solo se la temperatura scende al di sotto della soglia di allarme:
* Se l'allarme è stato innescato dalla condizione di variazione rapida (8,25°C al minuto o più), la temperatura deve scendere di 4°C al di sotto della temperatura massima rilevata affinché il rilevatore smetta di allarmare.
* Se l'allarme è stato innescato dalla condizione di alto calore (57,25°C), la temperatura deve scendere sotto i 49°C affinché il rilevatore di fumo smetta di allarmare.
* Il rilevatore di fumo trasmetterà un segnale di ripristino se non viene rilevato fumo o alto calore per 160 secondi.
* Se la condizione di allarme persiste, il rivelatore rinvierà un segnale di allarme ogni 2 minuti.

**Rilevamento IR** (Solo SD-32-HM/-HM-SC/-HME-SC)

* Il rivelatore trasmetterà un segnale al pannello di controllo se viene rilevato qualsiasi movimento all'interno della copertura di rilevazione IR. Il cicalino non suonerà e il LED non lampeggerà. Consultare il proprio pannello di controllo per ulteriori dettagli.

### ***Luce di emergenza*****&#x20;(Solo SD-32-HE-SC/-HME-SC)**

* Il rivelatore ha una luce di emergenza integrata che può fornire avvisi visivi in caso di emergenza. Quando il rivelatore viene attivato, la luce di emergenza si accenderà per indicare che il sistema è in allarme.

### ***Interconnessione*****(Solo modelli SC)**

* Il rivelatore è interconnesso con altri rivelatori di fumo nel sistema di allarme. Quando un rivelatore attiva un allarme, il pannello di controllo notificherà a tutti i rivelatori interconnessi di attivare a loro volta gli allarmi, anche se non hanno rilevato fumo.
* Per fermare l'allarme:
  * Attendere che la concentrazione di fumo scenda al di sotto della soglia di allarme, oppure
  * Premere il pulsante di prova sul rivelatore che ha attivato l'allarme. Questo fermerà anche tutti i rivelatori interconnessi.

![](https://content.gitbook.com/content/ZJzpNocHhYVmD43GZobR/blobs/FALneXIAagrynOWhTd8A/Unknown%20image) *Premere il pulsante di prova su qualsiasi altro rivelatore di fumo fermerà solo l'allarme di quell'unità specifica; non silenzierà gli allarmi dell'intero sistema.*

* **(Solo per sistema di sicurezza)** Disinserire il sistema fermerà gli allarmi attivati dal pannello di controllo su tutti i rivelatori interconnessi. Tuttavia, il rivelatore che ha originariamente attivato l'allarme continuerà a suonare fino a quando la concentrazione di fumo non scenderà al di sotto della soglia o non verrà premuto il suo pulsante di prova per silenziare l'allarme.

### Silenziamento dell'allarme

* Quando il rivelatore è in allarme, premendo il pulsante di prova il rivelatore entrerà in modalità Silenziamento Allarme per silenziare l'allarme per 9 minuti. Il cicalino si fermerà solo dopo che l'allarme è stato attivato per almeno 1 minuto. Se il pulsante viene premuto prima che il tempo di allarme raggiunga 1 minuto, il rivelatore aspetterà fino a quando il tempo di allarme abbia raggiunto 1 minuto prima di silenziare l'allarme.
* Durante il periodo di 9 minuti di silenziamento, il LED rosso lampeggerà una volta al secondo. Il rivelatore continuerà a monitorare la concentrazione di fumo durante il periodo di silenziamento.
* Dopo la scadenza del periodo di silenziamento di 9 minuti, se la concentrazione di fumo è scesa al di sotto della soglia di allarme, il rivelatore emetterà un beep a 2 toni e tornerà al normale funzionamento senza suonare l'allarme.
* Se la concentrazione di fumo supera ancora la soglia di allarme, il rivelatore ricomincerà a suonare.
* Se la concentrazione di fumo continua a salire durante il periodo di silenziamento e supera una seconda soglia di allarme, il rivelatore ricomincerà a suonare. Un allarme attivato dal superamento della seconda soglia di allarme non può essere silenziato premendo il pulsante di prova.

### Auto-calibrazione

* Dopo la prima installazione, il rivelatore eseguirà un'auto-calibrazione dopo 12 ore. Successivamente, eseguirà l'auto-calibrazione una volta ogni 15 giorni. Durante il processo di auto-calibrazione, il rivelatore non emetterà suoni e il LED rosso lampeggerà una volta ogni 2 secondi per circa 50 secondi.
* Se l'auto-calibrazione fallisce, il LED arancione inizierà a lampeggiare ogni secondo e il rilevatore di fumo invierà un codice di errore di calibrazione al pannello di controllo. Il lampeggio del LED arancione può essere annullato rimuovendo e reinserendo le batterie, o avviando manualmente il processo di calibrazione.
* Se la calibrazione manuale fallisce nuovamente, il rilevatore di fumo emetterà segnali acustici continui e il LED arancione lampeggerà anche continuamente. In questo caso, è necessario rimuovere le batterie, attendere 30 secondi e poi reinserire le batterie per riavviare il rilevatore di fumo.

{% hint style="warning" %}
Nota:

*Quando l'auto-calibrazione del rivelatore fallisce, la funzione di allarme fumo continuerà a funzionare normalmente utilizzando il valore di soglia ricavato dall'ultima calibrazione riuscita.*
{% endhint %}

### Ricalibrazione

Poiché le condizioni operative del rivelatore possono variare dopo un certo tempo dall'installazione, potresti voler ricalibrare il rivelatore per acquisire un nuovo valore di soglia di rilevazione del fumo e garantire prestazioni ottimali del rivelatore. Per fare ciò:

* Premere e tenere premuto il pulsante di prova per 10 secondi e rilasciare quando il rivelatore emette 2 beep. Il dispositivo emetterà un altro beep dopo 5 secondi e inizierà la calibrazione. Il LED rosso lampeggerà ogni 2 secondi per indicarlo.
* Il processo di calibrazione dura **1 minuto** (Se la calibrazione fallisce, il rilevatore di fumo riproverà la calibrazione, la modalità di calibrazione durerà al massimo 9 minuti).
* Quando la calibrazione è terminata, il rilevatore di fumo emetterà un bip a due toni. Il LED rosso smetterà di lampeggiare per indicare che è tornato alla modalità normale.
* Se la calibrazione fallisce, il rivelatore emetterà un beep continuo e il LED arancione lampeggerà ogni secondo. Rimuovere la batteria, premere due volte il pulsante di prova per scaricare completamente e quindi reinserire le batterie per riavviare il rivelatore.

## Manutenzione e pulizia

La manutenzione e la pulizia regolari aiuteranno a mantenere il rivelatore in buone condizioni di funzionamento.

* Testare il rivelatore settimanalmente per verificare che l'allarme suoni e che gli indicatori LED funzionino correttamente.
* Pulire il rivelatore almeno una volta ogni 6 mesi.
  * Aspirare delicatamente lo sporco/la polvere/le particelle estranee accumulate nella camera di rilevazione del fumo e nelle fessure.
  * Pulire la scocca strofinandola accuratamente con un panno umido e asciugarla. Non far entrare acqua nel dispositivo.  Non utilizzare mai detergenti, detersivi o solventi sul dispositivo.
* Evitare di spruzzare deodoranti per ambienti, lacca per capelli o altri aerosol vicino al rivelatore.
* Non verniciare né modificare il rivelatore in nessuna circostanza.

## Scadenza

Il rivelatore ha una durata massima di **10 anni** dalla data di installazione. Dovresti sostituire il rivelatore immediatamente dopo 10 anni di servizio.

Si raccomanda di scrivere la data di “Sostituire entro” (10 anni dalla data di installazione) sul retro del rivelatore prima dell'installazione.

<figure><img src="https://content.gitbook.com/content/ZJzpNocHhYVmD43GZobR/blobs/FUUHnY83abNn2OH5u4RR/Unknown%20image" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

## Installazione

### Linee guida per l'installazione per la rilevazione del fumo

Si raccomanda che il sito di installazione sia nell'area centrale del soffitto.

<mark style="color:rosso;">LUOGHI DA EVITARE:</mark>

* La cucina – il fumo della cottura potrebbe causare un allarme indesiderato.
* Vicino a una ventola di ventilazione, lampada fluorescente o apparecchiature di condizionamento dell'aria – le correnti d'aria da questi possono influenzare la sensibilità del dispositivo.
* Vicino a travi del soffitto o sopra un armadio – l'aria stagnante in queste aree può influenzare la sensibilità del dispositivo.
* Sulla sommità di un soffitto a capriata di tipo “A”.
* In o vicino ad aree che attirano insetti, come bidoni dell'immondizia, piante o zone umide, poiché gli insetti possono interferire con il funzionamento del rivelatore o causare falsi allarmi.

### Linee guida per l'installazione della rilevazione IR (solo SD-32-HM/-HM-SC/-HME-SC)

* **Si raccomanda di installare il rivelatore nelle seguenti posizioni.**
  * In un'area del soffitto con vista completa della sua copertura di rilevazione non ostruita da elettrodomestici e mobili.
  * Vicino all'ingresso di una stanza o di una casa per monitorare l'attività di ingresso.
* **Limitazioni**
  * Non esporre il rivelatore alla luce solare diretta.
  * Evitare di installare il rivelatore in aree dove macchine come condizionatori o riscaldatori possono causare rapidi cambiamenti di temperatura nell'area di rilevazione.
  * Evitare grandi ostacoli nell'area di rilevazione.
  * Non puntare direttamente verso fonti di calore, ad esempio incendi o caldaie, né sopra radiatori.
  * Evitare oggetti in movimento, ad esempio tende, arazzi, ecc., nell'area di rilevazione.
* Premere il pulsante di prova per entrare in modalità di test. Cammina nell'area protetta notando quando il LED si accende e verifica che la copertura di rilevazione sia adeguata.
* Quando la copertura di rilevazione è confermata soddisfacente, l'installazione è completata.

### Montaggio del rivelatore di fumo

* È fornito un foglio di montaggio per aiutare gli utenti a installare correttamente il rivelatore.
* Il foglio di montaggio ha un design perforato per i fori di fissaggio e può essere rimosso facilmente dalla superficie di montaggio dopo l'installazione.

Si prega di seguire i passaggi seguenti per montare il rivelatore:

**Passo 1 – Utilizzo del foglio di montaggio:** Posizionare il foglio di montaggio sulla superficie da montare; usare i fori di fissaggio sul foglio per forare quattro fori nella superficie.

**Passo 2 – Inserimento dei tasselli:** Inserire i tasselli. Assicurarsi che i tasselli siano a filo con la superficie di montaggio.

***

**Passo 3 – Allineamento della staffa di montaggio:** Allineare con precisione i quattro fori di fissaggio sulla staffa con quelli sul foglio di montaggio e avvitare la staffa sui tasselli.

Per un allineamento più semplice, localizza prima i due fori di fissaggio più lontani dal bordo del cerchio interno sia sul foglio di montaggio che sulla staffa. Allinea prima questi fori, e gli altri seguiranno naturalmente.

<figure><img src="https://content.gitbook.com/content/ZJzpNocHhYVmD43GZobR/blobs/4DxGiSXFy5zADc1lSVp4/Unknown%20image" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<figure><img src="https://content.gitbook.com/content/ZJzpNocHhYVmD43GZobR/blobs/jIojfTBuBGhcglBjyYeF/Unknown%20image" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

**Passo 4 – Montaggio del rilevatore:** Il rilevatore di calore ha 4 ganci sul coperchio posteriore. Inserire il rilevatore di calore e fissarlo sui quattro intagli sulla staffa di montaggio usando i ganci (FIG. 1)

![](https://content.gitbook.com/content/ZJzpNocHhYVmD43GZobR/blobs/tKDUNgNqY5iqKmV3ZuHa/Unknown%20image)![](https://content.gitbook.com/content/ZJzpNocHhYVmD43GZobR/blobs/HQR4zEJflUCIHgWTYxFv/Unknown%20image)

**Passo 5:** Ruotare il rilevatore di fumo in senso orario per bloccarlo in posizione (FIG. 2).

**Passo 6**: L'installazione è ora completa (FIG. 3). È possibile rimuovere il foglio di montaggio.

<figure><img src="https://content.gitbook.com/content/ZJzpNocHhYVmD43GZobR/blobs/3uSqVpfu181BuK5G5ad3/Unknown%20image" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

* Per i modelli con rilevatore di movimento integrato **(SD-32-HM/-HM-SC/-HME-SC)**, se montato a un'altezza di 3 metri sul soffitto, il rilevatore di movimento fornisce una copertura di rilevamento a 360° con un diametro di 6 metri (il diagramma a sinistra sotto). La copertura di rilevamento varia in base all'altezza di montaggio.
* Quando montato sul soffitto, il PIR ha migliori prestazioni di rilevazione rispetto al movimento orizzontale (il diagramma a destra qui sotto).

![](https://content.gitbook.com/content/ZJzpNocHhYVmD43GZobR/blobs/gniLUHV25cR97QoGLclE/Unknown%20image) ![](https://content.gitbook.com/content/ZJzpNocHhYVmD43GZobR/blobs/4pgbNNCG5ZWILvxnx1BC/Unknown%20image)
