# VESTA-452

CO-15

## Rivelatore di monossido di carbonio via radio VESTA

<figure><img src="https://827182699-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FGGN8uj71ORcBme44b0U4%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=c1942303-173b-4a98-acbd-99898960c841" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

## Identificazione delle parti&#x20;

<figure><img src="https://827182699-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FqhsJ5Uu30odJXfjK2diD%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=be9d9b21-76e6-4545-a7e9-a7714c741c0d" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

1. **LED a tre colori (Verde / Rosso / Giallo)**

**LED verde**

* Quando l'alimentazione è attivata, il LED verde lampeggerà una volta ogni 45 secondi.

**LED rosso**

* Mentre il rivelatore di monossido di carbonio sta trasmettendo il segnale, il LED rosso lampeggerà
* Quando è presente monossido di carbonio in allarme, il LED rosso lampeggerà rapidamente.
* Quando le batterie sono esaurite, i LED rosso e giallo lampeggeranno ogni 4 secondi.

**LED giallo**

* Quando la tensione della batteria è bassa, il LED giallo lampeggerà una volta insieme a un beep ogni 45 secondi.&#x20;
* Quando il rivelatore ha un guasto, il LED giallo lampeggerà due volte insieme a due beep ogni minuto.
* Quando il rivelatore è stato utilizzato per 10 anni, il LED giallo inizierà a lampeggiare 3 volte insieme a 3 beep ogni minuto per indicare la fine della vita utile.
* Quando le batterie sono esaurite, i LED rosso e giallo lampeggeranno ogni 4 secondi.

2. **Pulsante di apprendimento/test**

* Premere il pulsante per:

&#x20;      Trasmettere un segnale di apprendimento/test per l'apprendimento del dispositivo o per il test della portata radio.

&#x20;      Silenziare temporaneamente l'allarme dopo l'attivazione.

3. **Coperchio vano batteria**

* Il rivelatore di monossido di carbonio ha un meccanismo a prova di errore che impedisce la chiusura del coperchio senza prima installare le batterie. Premere la linguetta e inserire tre batterie nel vano.

4. **Foro di montaggio**
5. Staffa di montaggio

## Batteria

* Tre batterie alcaline AA da 1,5 V vengono utilizzate per alimentare il dispositivo. Il rivelatore di monossido di carbonio ha un meccanismo a prova di errore che impedisce la chiusura del coperchio senza prima installare le batterie. Premere la linguetta e inserire tre batterie nel vano.
* Quando il rivelatore di monossido di carbonio rileva una bassa tensione della batteria, un segnale di batteria scarica verrà trasmesso insieme alle normali trasmissioni di segnale. Il LED giallo lampeggerà e il rivelatore emetterà un beep ogni 45 secondi.
* Quando le batterie sono esaurite, i LED rosso e giallo lampeggeranno ogni 4 secondi.&#x20;

## Supervisione

Il rivelatore di monossido di carbonio è supervisionato inviando un segnale di supervisione periodico al pannello di controllo. Quando il pannello di controllo non riceve un segnale di supervisione dal rivelatore entro il periodo preprogrammato, il pannello indicherà un guasto.

## Rilevamento del monossido di carbonio

* L'allarme sarà attivato dopo che la concentrazione di CO viene rilevata in base alla durata indicata nella tabella seguente:

<figure><img src="https://827182699-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FL5a0X4M6YLI8nwrO3zFm%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=f29c1248-9bf2-4f7a-be00-97463d6850a3" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

* Una volta attivato l'allarme, il rivelatore di monossido di carbonio trasmetterà il segnale di allarme e attiverà il suo avvisatore acustico per segnalare l'allarme. Il LED rosso inizierà a lampeggiare rapidamente.
* Dopo l'attivazione dell'allarme, il rivelatore continuerà a emettere il suono di allarme e ritrasmetterà il segnale di allarme ogni 10 minuti fino a quando la concentrazione di CO non scende al di sotto di 30 ppm. Quando la concentrazione scende sotto i 30 ppm, il rivelatore di monossido di carbonio smetterà di emettere l'allarme e trasmetterà un segnale di ripristino.

## Silenziamento dell'allarme

* Quando suona l'allarme, premendo il pulsante Test il rivelatore entrerà in modalità di silenziamento dell'allarme per silenziare l'allarme per 9 minuti. Il cicalino smetterà di suonare solo dopo che l'allarme è stato attivato per almeno 1 minuto. Se il pulsante viene premuto prima che il tempo di allarme raggiunga 1 minuto, il rivelatore attenderà che il tempo di allarme raggiunga 1 minuto prima di silenziarlo.
* Durante il periodo di silenziamento di 9 minuti, il LED rosso continuerà a lampeggiare rapidamente. Il rivelatore continuerà a monitorare la concentrazione di CO durante questo periodo.
* Dopo la fine di questo periodo di silenzio di 9 minuti, se la concentrazione di monossido di carbonio è ancora al di sopra della soglia impostata, il rivelatore emetterà nuovamente l'allarme di avvertimento. In caso contrario, ritornerà alla modalità di funzionamento normale e trasmetterà un segnale di ripristino.
* Nota: se l'allarme è attivato da un livello di concentrazione di CO superiore a 300 ppm, l'allarme non può essere silenziato.

## Autodiagnosi

Il rivelatore di monossido di carbonio eseguirà autodiagnosi ogni 12 ore. L'utente può anche premere e tenere premuto il pulsante di test per 10 secondi per eseguire l'autodiagnosi. Se viene rilevato un guasto, il rivelatore trasmetterà un segnale al pannello di controllo e il LED giallo lampeggerà due volte insieme a due beep ogni minuto. Le seguenti tre condizioni del sensore di monossido di carbonio possono essere rilevate tramite autodiagnosi.

<figure><img src="https://827182699-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2F5D4UysDwerkSUUezbf7B%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=880a7493-b92c-4e67-b065-74816b5aa955" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

## Apprendimento

Testare la portata del segnale del rivelatore di monossido di carbonio usando la funzione Walk Test.

**Passo 1**  Mettere il pannello di controllo in modalità Walk Test. Fare riferimento al manuale del pannello per i dettagli.

**Passo 2** Premere il pulsante Learn/Test per trasmettere un segnale. Il LED rosso lampeggerà una volta con un beep. Se il LED rosso non lampeggia e non si sente alcun beep, significa che il rivelatore è guasto o le batterie sono esaurite.

**Passo 3** Se il pannello di controllo riceve correttamente il segnale, visualizzerà la potenza del segnale del dispositivo di conseguenza. Uscire dalla modalità Walk Test per completare il test. Se il segnale non viene ricevuto, significa che il pannello è fuori dall'area di copertura del rivelatore di monossido di carbonio; riposizionare il rivelatore e riprovare.

## Guida all'installazione

Si raccomanda di installare il rivelatore di monossido di carbonio nelle seguenti posizioni.

* Installare il rivelatore di monossido di carbonio nelle camere da letto per proteggere la vostra sicurezza.
* Per le abitazioni con garage, montare anche vicino alla porta interna del garage e nella stanza sopra il garage per protezione nel caso il motore dell'auto non venga spento. Evitare di montare nei seguenti luoghi:
* All'interno della cucina e del garage – per evitare falsi allarmi.&#x20;
* Angoli o luoghi con aria stagnante – per evitare falsi allarmi.
* Caminetto – Mantenere almeno 4,5 metri di distanza per evitare falsi allarmi.

## Installazione

(Si raccomanda che l'installazione del CO-15 sia effettuata da una persona competente).

Nel pacchetto è fornito un supporto di montaggio per fissare il rivelatore di monossido di carbonio alla parete.

**Passo 1** Posizionare il rivelatore di monossido di carbonio nella posizione di installazione desiderata, utilizzare la funzione Walk Test per confermare che la potenza del segnale sia soddisfacente.

**Passo 2** Usare il supporto di montaggio come modello per segnare i due fori sulla parete nella posizione scelta per l'installazione delle viti.

**Passo 3** Avvitare la staffa di montaggio al muro secondo la posizione segnata. Installare tasselli se necessario.

**Passo 4** Agganciare il rivelatore di monossido di carbonio al supporto di montaggio. L'installazione è ora completa.

## Durata del sensore

* Il rivelatore di monossido di carbonio utilizza il suo sensore elettrochimico incorporato per il rilevamento del monossido di carbonio.
* In condizioni di uso normale, il rivelatore può funzionare per un periodo di 10 anni dalla data in cui l'utente lo mette in servizio. L'unità inizierà a indicare la fine della vita utile lampeggiando il LED giallo tre volte ed emettendo 3 beep ogni minuto. Sostituire immediatamente l'allarme.

## Manutenzione

* Pulire regolarmente il coperchio anteriore del dispositivo per evitare polvere o detriti che possano influire sul campionamento dell'aria. Pulire la superficie con un panno inumidito con acqua pulita; non utilizzare agenti pulenti, detergenti o solventi.
* Evitare di usare aerosol vicino al dispositivo.
* Non verniciare il dispositivo, la verniciatura potrebbe ostruire le prese d'aria del rivelatore e influire sulla sua capacità di campionare l'aria.

## Avvertenza

* Evitare che il CO-15 subisca urti o cadute che potrebbero danneggiare il dispositivo.
* Questo apparecchio è progettato per proteggere gli individui dagli effetti acuti dell'esposizione al monossido di carbonio. Non proteggerà completamente persone con condizioni mediche specifiche. In caso di dubbio consultare un medico.
* In caso di allarme, trattenere prontamente il respiro per evitare di inalare monossido di carbonio e aprire porte/finestre per aerare l'ambiente, quindi lasciare i locali per sicurezza.
* L'esposizione al monossido di carbonio può causare avvelenamento da CO, con effetti quali mal di testa, vertigini, vomito. L'inalazione di grandi quantità di CO può anche causare condizioni gravi come aumento della frequenza cardiaca, perdita di coscienza, insufficienza respiratoria fino alla morte.
* Non modificare l'apparecchio in nessuna circostanza.
* L'apparecchio dovrebbe essere installato in un ambiente domestico normale; non deve essere sostituito/utilizzato per altri scopi come la manutenzione di apparecchi a combustione, caldaie, camini.
* La temperatura di esercizio è da -10°C a 50°C, umidità di funzionamento fino all'85% senza condensa.
