# VESTA-400

**OPT-BXS-BUS**

## Trasmettitore BUS per sensori OPTEX

Il trasmettitore è installato nei rilevatori di movimento, permettendo loro di inviare segnali cablati tramite il terminale BUS al Pannello di Controllo. Il trasmettitore può essere montato nei seguenti 4 modelli di rilevatori di movimento: QXI-RDT-X5, BXS-RAM, VXS-RDAM e WXI-RAM.

## ***Identificazione delle Parti***

<figure><img src="https://827182699-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2Fm4jdnolpa3lq2BLBO2OX%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=62ef3e6f-794b-4600-9ef0-759e8ef50817" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

1. **Indicatore LED (Rosso)**
2. **Pulsante di Test**
3. **Terminale BUS**&#x20;
4. **Interruttore jumper resistore di terminazione**

Su ogni rete BUS, abilitare i ponticelli del resistore di terminazione su entrambe le estremità (i due nodi più lontani) per prevenire la riflessione del segnale e assicurare una comunicazione stabile. Se il trasmettitore è uno degli endpoint, impostare questo interruttore a ON.

**Ponticello On** abilita il resistore di terminazione.![](https://827182699-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2F8Nsr13Fi0KgmqSF1YJMV%2F11.png?alt=media)

**Jumper Off d**disabilita il resistore di terminazione

\- Se il Jumper è OFF, la capacità di comunicazione è a un livello normale.&#x20;

\- Se il Jumper è ON, la capacità di comunicazione è migliorata.

**5. Connettore PIR**

### Indicatore LED

In modalità di funzionamento normale, l'indicatore LED rimane spento tranne nelle seguenti situazioni:

* Quando il rilevatore di movimento viene alimentato, il LED rosso lampeggia per circa 12 secondi. Quando il trasmettitore è correttamente connesso, il LED rosso si spegne.
* Quando l'interruttore anti-manomissione viene attivato, il LED lampeggia per indicare che sta trasmettendo “**Manomissione**” segnale.
* Quando la condizione di manomissione persiste, ogni volta che trasmette un movimento rilevato, il LED lampeggia.

### Alimentazione

Quando il trasmettitore è collegato al rilevatore PIR e cablato a un Pannello Ibrido, l'alimentazione a 13,5V può essere fornita dal Pannello Ibrido.

### Attenzione

* L'installazione dei cablaggi del trasmettitore deve essere eseguita solo da tecnici certificati con adeguata conoscenza e formazione in apparecchiature elettriche.
* Prima dell’installazione o di qualsiasi lavoro di manutenzione, assicurarsi che l’alimentazione sia stata scollegata.

### Cablaggio del Trasmettitore

* Prima di collegare il trasmettitore al bus di sistema, spegnere l'alimentazione.
* Per agevolare le connessioni dei cavi, i blocchi terminali su ogni modulo del sistema BUS sono codificati per colore.

<figure><img src="https://827182699-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2F1kRClsGknPDjUofQbOpa%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=f4e410bb-3de5-4b8e-b295-747f8a054920" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

* Per una comunicazione ottimale sulla rete BUS, abilitare i ponticelli del resistore di terminazione solo su entrambe le estremità (i due nodi più lontani) per prevenire la riflessione del segnale e migliorare la stabilità della comunicazione. NON abilitare i ponticelli su dispositivi BUS intermedi – solo i due endpoint dovrebbero averli abilitati.

{% hint style="warning" %}
Nota:

* Il design a innesto dei blocchi terminali BUS migliora l'efficienza di installazione. Prima del cablaggio, è possibile rimuovere i blocchi terminali dalla scheda PCB per facilità d'uso e reinserirli dopo il cablaggio.

* Dopo aver scollegato il terminale, quando si reinstallano i terminali sulla scheda, assicurarsi di installare il terminale nella stessa direzione per evitare potenziali rischi.
  {% endhint %}

* Il rilevatore PIR dovrebbe essere collegato al trasmettitore prima di collegare il trasmettitore al bus di sistema sul Pannello.

* Connessioni errate comporteranno malfunzionamenti o funzionamento improprio. Ispezionare il cablaggio e assicurarsi di connessioni corrette prima di applicare l'alimentazione.

## ***Installazione del Trasmettitore***

Applicare il nastro in schiuma biadesivo al rettangolo contrassegnato sul retro del trasmettitore.

Individuare una posizione adatta sul rilevatore di movimento e installare il trasmettitore in quella posizione.

### ***Apprendimento***

Seguire i passi sottostanti per registrare il rilevatore nel Pannello Ibrido.

<table data-header-hidden><thead><tr><th width="186"></th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td>Passo 1</td><td>Dopo aver installato il trasmettitore sul rilevatore di movimento e collegato il rilevatore al Pannello, accendere il Pannello. Anche il rilevatore si accenderà.</td></tr><tr><td>Passo 2</td><td>Nella pagina web locale del Pannello, cliccare “<strong>Apprendimento</strong>” per entrare nella pagina di apprendimento.</td></tr><tr><td>Passo 3</td><td>Cliccare “<strong>Avvia</strong>” per entrare in modalità apprendimento. <em>Se il trasmettitore è montato su BXS-RAM o WXI-RAM, il rilevatore verrà riconosciuto come 2 dispositivi separati e occuperà 2 zone nel Pannello quando viene registrato.</em></td></tr><tr><td>Passo 4 </td><td>Cliccare “<strong>Aggiungi</strong>” per includere il rilevatore nel Pannello.</td></tr><tr><td>Passo 5</td><td> Se il rilevatore viene registrato correttamente nel Pannello, sarà visualizzato nella sezione “Dispositivo Registrato”.</td></tr></tbody></table>

### Identificazione

La “**Identifica**” funzione è utilizzata per localizzare un dispositivo BUS specifico nel sistema cablato BUS. Questa funzione è utile per distinguere quale dispositivo sia quale, specialmente in un'installazione estesa dove sono inclusi numerosi dispositivi BUS.

Per localizzare il rilevatore nel sistema BUS:

**Passo 1** Nella pagina web del Pannello Ibrido, cliccare “Identifica” sotto la lista dei dispositivi dopo la voce della colonna del dispositivo.

**Passo 2** Se il rilevatore riceve il segnale dal Pannello Ibrido, la pagina web mostrerà un messaggio di successo e l'indicatore LED del rilevatore lampeggerà 10 volte per indicarne la posizione all'utente.

{% hint style="warning" %}
Nota:

Se viene visualizzato un messaggio di timeout nella pagina web, significa che il rilevatore non ha ricevuto il segnale dal Pannello.

Controllare se il rilevatore è collegato correttamente al Pannello entro una distanza di cablaggio appropriata.
{% endhint %}

### Modalità Walk Test

* Per assicurarsi che il rilevatore sia in grado di comunicare con il Pannello dopo la registrazione, mettere il Pannello di Controllo in modalità Walk Test e premere il pulsante Test sul rilevatore per trasmettere un segnale di prova al Pannello di Controllo.
* Quando il Pannello riceve il segnale di prova, emetterà un beep e visualizzerà le informazioni del PIR corrispondenti nella parte superiore della lista dei dispositivi.

{% hint style="warning" %}
Nota:

Se non c'è risposta dal Pannello dopo la pressione del pulsante di test, significa che il Pannello non ha ricevuto il segnale di prova dal dispositivo.

Controllare se OPT-BXS-BUS è collegato correttamente al Pannello entro una distanza di cablaggio appropriata.
{% endhint %}

### Supervisione

* Il rilevatore eseguirà un autotest periodico trasmettendo un segnale di supervisione ogni 75 secondi.
* Se il Pannello di Controllo non ha ricevuto il segnale dal rilevatore per un periodo di tempo preimpostato, il Pannello indicherà che il rilevatore in questione sta riscontrando un problema di guasto.

### Impostazione remota

* Dopo che il rilevatore è stato registrato nel Pannello di Controllo, la sua sensibilità, il timer di sospensione, la notifica di allarme con LED e la funzione anti-ostruzione possono essere programmate da remoto sul Pannello di Controllo.
* Le impostazioni remote sovrascriveranno le impostazioni degli interruttori DIP. Si suggerisce di eseguire l'impostazione remota piuttosto che tramite gli interruttori DIP.
* Fare riferimento alla tabella sottostante per le impostazioni remote:

<figure><img src="https://827182699-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FxpNGirg7ozlz60oxg72k%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=1325ef3e-cf46-480d-b7ed-c8a9d0ab5f3f" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

* Esempio: Per configurare la seguente impostazione

Sensibilità → *Media* // Individuale → *Off* // Anti-ostruzione → *Abilita* // Timer di Sospensione → *5 Secondi* // LED → *On*

Il valore impostato sarà ***0100 0111***, che deve essere convertito in ***hex 0x47***.

**Passo 1.** Dopo aver registrato il rilevatore, cliccare “Modifica” nella voce IR corrispondente.

<figure><img src="https://827182699-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2F4Jhl3cFn1rLPuMA1fkVt%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=3c4fc7b2-d7fc-4d37-a8b2-8a10058a9775" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

*\<NOTA> Per il rilevatore riconosciuto come 2 dispositivi, selezionare il sensore IR che ha l'ID che termina con “**00**” per la configurazione.*

**Passo 2.** Inserire l'hex nella configurazione IR e cliccare OK per salvare l'impostazione.

<figure><img src="https://827182699-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2Fm8YqjeWFo42UTXc7Lxb8%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=b787b420-20f3-41cd-a67f-bee3cfb31c0d" alt=""><figcaption></figcaption></figure>
