# VESTA-387

**PWB-1-BUS**

## BUS **Modulo di alimentazione ausiliaria con scatola**

<figure><img src="https://827182699-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FZ97PJ2Hx3aybqx5cl00l%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=f169e49a-cc00-4e68-9c13-5f49d9ee29f6" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

**Introduzione**

Il PWB-1-BUS è un modulo di alimentazione ausiliaria che può essere collegato al sistema BUS dati per fornire un'alimentazione massima di 13,5V, 5A ai dispositivi BUS connessi. Il modulo PWB-1-BUS è supervisionato e comunica al Pannello tutti i cambiamenti di stato, inclusi stato della rete AC, livello della batteria, stato del tamper e dati di consumo energetico.

## Identificazione delle parti (VESTA-364N)

<figure><img src="https://827182699-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2F2PnGIyoyPRlHvrU6JL9q%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=c546f6fb-6748-4d09-976e-6ac7af293b84" alt=""><figcaption><p>VESTA-364N</p></figcaption></figure>

1. Morsetti di connessione BUS a **Pannello ibrido**l (4 fili: <mark style="color:rosso;">**V**</mark>, G, A, B) È inoltre importante collegare il positivo del pannello di controllo VESTA al VESTA-364N.
2. Morsetti di connessione BUS al dispositivo BUS alimentato (4 fili: V, G, A, B)
3. Morsetti di connessione BUS al dispositivo BUS alimentato (4 fili: V, G, A, B)

{% hint style="warning" %}

#### DEPRECATO SOLO PER VESTA-364

Questo disegno è deprecato e si applica solo al vecchio **VESTA-364** modulo di alimentazione. Si prega di fare riferimento alla documentazione aggiornata per i modelli attuali.

**Identificazione delle Parti**

<img src="https://827182699-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FdYWPDsUfpn2CSHehrgDU%2F0.jpeg?alt=media" alt="" data-size="original">

1. **Terminali di collegamento BUS al dispositivo BUS alimentato** (4 fili: V, G, A, B)

2. **Terminali di collegamento BUS al dispositivo BUS alimentato** (4 fili: V, G, A, B)

3. **Terminali di collegamento BUS al Quadro Ibrido** (3 fili: G, A, B)
   {% endhint %}

4. **Interruttore Batteria**

Portare l'interruttore della batteria in posizione ON, in modo che la batteria di backup venga caricata quando la rete AC è connessa e funzioni come fonte di alimentazione di riserva quando la rete AC manca.

1. **Terminale batteria**

Si collega alla batteria di backup (una batteria al piombo ermetica 12V 7,0Ah o 12V 17,2Ah)

1. **Fori di montaggio**
2. **Terminale di alimentazione**

Si collega a un alimentatore 20Vac 50Hz/60Hz, 4A (80VA)

1. **Jumper Interruttore Resistore Terminale (J3)**

Quando il modulo di alimentazione è collegato nella linea BUS come dispositivo BUS più lontano dal Pannello Ibrido, impostare entrambi i ponticelli del resistore terminale del modulo di alimentazione e del Pannello Ibrido su ON. La capacità di comunicazione della linea BUS sarà migliorata.

* * Il ponticello del resistore terminale del PWB-1-BUS viene solitamente usato quando il modulo di alimentazione viene collegato per la prima volta al Quadro Ibrido senza dispositivi BUS alimentati collegati.

Puoi impostare il ponticello del resistore terminale del modulo di alimentazione e il ponticello del resistore terminale del Quadro Ibrido su ON per verificare se il PWB-1-BUS può comunicare correttamente con il Quadro.

Se la comunicazione con il Quadro è testata OK, puoi iniziare a collegare il PWB-1-BUS ai dispositivi alimentati. Quindi imposta il ponticello del resistore terminale del modulo di alimentazione su OFF e imposta invece il ponticello del resistore terminale del dispositivo più distante sulla linea BUS su ON.

![](https://827182699-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FTe40bMhhXBabMTJmZkhG%2F1.jpeg?alt=media)

Se il jumper è OFF (il collegamento del jumper è rimosso o “parcheggiato” su un pin), la capacità di comunicazione è a livello normale.

![](https://827182699-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FUxJkCjS4MAP4nTBhprfe%2F2.jpeg?alt=media)

Se il ponticello è su ON (il collegamento del ponticello poggia entrambe le pin), la capacità di comunicazione è migliorata.

1

1. **Indicatore LED**
2. **Morsetto interruttore tamper** Si collega all'interruttore tamper del coperchio.

**Accessori**

1. Distanziali \*4
2. Dadi per distanziali \*4
3. Cavo batteria 12V 7.0Ah \*2 (+, -)

**Alimentazione**

**Fonte di alimentazione:**

* Il PWB-1-BUS è collegato a un'alimentazione 20Vac 50Hz/60Hz, 4A (80VA).
* Quando l'alimentazione viene interrotta e poi ripristinata, il PWB-1-BUS trasmetterà rispettivamente il segnale di guasto AC e di ripristino.

**Batteria ricaricabile:**

* Una batteria al piombo ermetica 12V 7,0Ah o 12V 17,2Ah può essere collegata per fungere da backup in caso di interruzione di corrente.
* Durante il funzionamento normale, l'alimentazione AC viene utilizzata per alimentare il PWB-1-BUS e allo stesso tempo ricaricare la batteria. Ci vogliono circa 48 ore per caricare completamente una batteria da 12V 7.0Ah e 72 ore per caricare completamente una batteria da 12V 17.2Ah.
* Se l'interruttore della batteria è impostato su OFF, la batteria non verrà caricata quando la rete AC è connessa e non fungerà da fonte di alimentazione di riserva quando la rete AC manca. È necessario impostare l'interruttore della batteria su **ACCESO** affinché venga caricata quando la rete AC è connessa e funzioni come fonte di alimentazione di riserva quando la rete AC manca.
* Quando la batteria è scarica, il PWB-1-BUS trasmetterà il segnale di batteria scarica. Quando la batteria sarà stata caricata, il PWB-1-BUS trasmetterà il segnale di ripristino batteria.
* Quando la batteria è scollegata, l'interruttore batteria è spento o viene rilevato un guasto della batteria, il PWB-1-BUS segnalerà al Quadro il mancato o guasto della batteria.

**Uscita di alimentazione:**

* Il PWB-1-BUS può fornire un massimo di 13,5V, 5A ai dispositivi BUS connessi.

**Protezione Tamper**

* L'interruttore tamper per la porta dell'involucro è nella posizione normale quando la porta è chiusa. La violazione del tamper avviene quando la porta viene aperta e l'interruttore tamper viene rilasciato (Tamper Aperto). Un segnale di tamper aperto sarà segnalato al Pannello di Controllo.

**Collegamento al Quadro e ai dispositivi BUS**

**ATTENZIONE:**

**Rimuovere tutta l'alimentazione (AC e batteria) prima di effettuare qualsiasi collegamento. Il cablaggio del sistema di allarme dovrebbe essere eseguito solo da un tecnico certificato con conoscenze e formazione adeguate in apparecchiature elettriche.**

* Per agevolare le connessioni dei cavi, i blocchi terminali su ogni modulo del sistema BUS sono codificati per colore.

**Codici colore del blocco terminale**

| **LED**    | VDD  |
| ---------- | ---- |
| **Nero**   | GND  |
| **Giallo** | 485A |
| **Verde**  | 485B |

* Quando si collega il PWB-1-BUS al Pannello Ibrido, connettere solo tre terminali (GND, 485A, 485B). Si prega di fare riferimento all'immagine sotto.
* Quando si collega il PWB-1-BUS ai dispositivi alimentati dal modulo di alimentazione, collegare 4 terminali. (VDD, GND, 485A, 485B).

Fare riferimento agli esempi di collegamento dei dispositivi BUS (VST-892-BUS e DC-23-BUS) di seguito.

{% hint style="success" %}
È molto **importante** nel **alimentazione VESTA-364N da collegare** il <mark style="color:rosso;">**positivo**</mark> ingresso al **quadro di controllo ibrido**, questo permetterà un maggiore controllo sull'alimentazione.
{% endhint %}

<figure><img src="https://827182699-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FX10dCydJVnNJQvxM0VQr%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=eaeb75f0-0c95-44c9-8276-fafe826c9307" alt=""><figcaption><p>VESTA-364N</p></figcaption></figure>

{% hint style="warning" %}
**DEPRECATO**&#x20;

Solo VESTA-364

<img src="https://827182699-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FcCcOVhouHAZi01HnucF6%2F3.jpeg?alt=media" alt="" data-size="original">
{% endhint %}

* Il design rimovibile dei blocchi terminali BUS migliora l'efficienza di installazione. Prima del cablaggio, è possibile rimuovere i blocchi terminali dal dispositivo per facilità d'uso e reinserirli dopo il cablaggio.

Quando si reinstallano i blocchi terminali sulla scheda, assicurarsi di installarli nella stessa direzione per evitare potenziali rischi.

* Connessioni errate comporteranno malfunzionamenti o funzionamento improprio. Ispezionare il cablaggio e assicurarsi di connessioni corrette prima di applicare l'alimentazione.

**Iniziare**

Dopo aver collegato il modulo di alimentazione ausiliaria al Quadro Ibrido (Fare riferimento a ***Collegamento al Quadro e ai dispositivi BUS*** sezione per i dettagli), procedere all'apprendimento.

* ***Apprendimento***

**Passo 1.** Dopo che il PWB-1-BUS è collegato al Pannello Ibrido, accendere il Pannello di Controllo.

**Passo 2.** Nella pagina web del Pannello di Controllo, cliccare su “**Apprendimento**” per entrare nella pagina di apprendimento.

**Passo 3.** Fare clic su “**Avvia**” per entrare in modalità apprendimento.

**Passo 4.** Fare clic su **“Aggiungi”** per includere il modulo di alimentazione ausiliaria nel pannello.

**Passo 5.** Se il modulo di alimentazione ausiliaria viene imparato correttamente nel sistema, il dispositivo aggiunto verrà visualizzato nella sezione “Dispositivi rilevati”. Il tipo di dispositivo sarà mostrato come “PWB”.

* ***Identificazione***

La “**Identifica**” funzione è utilizzata per localizzare un dispositivo BUS specifico nel sistema cablato BUS. Questa funzione è utile per distinguere quale dispositivo sia quale, specialmente in un'installazione estesa dove sono inclusi numerosi dispositivi BUS.

Per localizzare il PWB-1-BUS nel sistema BUS:

![](https://827182699-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FjPMBYORSCDnMhvEZbdk8%2F4.png?alt=media)

**Passo 1.** Nella pagina web del Pannello Ibrido, cliccare “Identifica” sotto l'elenco dei dispositivi dopo la voce nella colonna del dispositivo PWB.

**Passo 2.** Se il PWB-1-BUS riceve il segnale dal Pannello Ibrido, la pagina web visualizzerà un messaggio di successo e l'indicatore LED del PWB-1-BUS lampeggerà 10 volte per indicarne la posizione all'utente.

*\<NOTA>*

* Se viene visualizzato un messaggio di timeout sulla pagina web, significa che il PWB-1-BUS non ha ricevuto il segnale dal Pannello.

3

Verificare se il PWB-1-BUS è collegato correttamente al Pannello entro una distanza di cablaggio appropriata.

**Segnale di Supervisione**

* Dopo essere stato registrato nel Pannello di Controllo, il modulo di alimentazione trasmetterà automaticamente segnali di supervisione ogni 20-30 secondi.

**Monitor di consumo energetico**

* Dopo essere stato registrato nel Pannello di Controllo, il modulo di alimentazione trasmetterà automaticamente i dati di consumo energetico, inclusi livello della batteria, tensione BUS e corrente BUS al Pannello di Controllo ogni 30-50 minuti.

![](https://827182699-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FBDUkkg0CSLTl4w7JJajb%2F5.png?alt=media)





Quando il livello della batteria è inferiore o uguale al 20%, verrà inviato al Quadro un segnale di batteria scarica.

Quando il livello della batteria è 0%, indica una delle seguenti situazioni: batteria scollegata, interruttore batteria in posizione off o guasto della batteria.

L'utente può anche interrogare manualmente i dati di consumo energetico su **Modifica Dispositivo** .

![](https://827182699-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FUm0IoQy7TCz2uEXLvLm0%2F6.png?alt=media)

**Montaggio del PWB-1-BUS nell'involucro (AWO300)**

* Individuare i **posizioni dei distanziali sull'involucro AWO300** (○1 – A, B, C, D), e il **fori di montaggio sul PWB-1-BUS** (○2 – A, B, C, D).

![](https://827182699-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FSBWuSu2Rlij9fUQ3VF4r%2F7.png?alt=media)

4

* Utilizzare i distanziali forniti per fissare saldamente il PWB-1-BUS nell'involucro.

![](https://827182699-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FjHoxww390akZXO3zTGGo%2F8.png?alt=media)

* Dopo che tutto il cablaggio è stato completato, installare la batteria di backup. Le opzioni di batteria includono: una batteria al piombo ermetica 12V 7,0Ah o 12V 17,2Ah.

Per installare la batteria, seguire i passaggi seguenti:

* 1. Collegare il cavo GND (Nero) al polo negativo (-) della batteria.
  2. Collegare il cavo di alimentazione (Rosso) al polo positivo (+) della batteria
  3. Fissare la batteria di backup all'involucro.
* Collegare l'interruttore tamper della porta dell'involucro al terminale tamper.
* Collegare il terminale di alimentazione a un alimentatore 20Vac 50Hz/60Hz, 4A (80VA). Portare l'interruttore della batteria su ON.

![](https://827182699-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FBYpEIas6TNAvpXHHSDL0%2F9.png?alt=media)

5
