# VESTA-340

WEPC-1

## **Modulo di Espansione Uscite Programmabile**

{% hint style="warning" %}
Nota: Se lo usi **senza batteria** di backup, devi **rimuovere il JUMPER J8**, e lasciarlo in posizione parcheggiata senza collegarlo.
{% endhint %}

<figure><img src="https://827182699-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2F86HXUXnAJw9UqcrSwURf%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=3613ce4c-2f7e-4035-9af2-539b23999fc5" alt=""><figcaption><p>Rimuovere J8 quando si usa senza batteria di backup</p></figcaption></figure>

## **Introduzione**

Il Modulo di Espansione Uscite Programmabili Serie WEPC-1 è progettato per fornire uscite programmabili per il Pannello Ibrido. Collegato al Pannello Ibrido tramite connessione BUS, include 4 uscite relè programmabili, che possono essere utilizzate in combinazione con pannelli compatibili. La Serie WEPC-1 è dotata di un proprio contenitore, che ha protezione anti-manomissione e indicatori di stato LED.

**I modelli inclusi nella Serie WEPC-1 Modulo di Espansione Uscite Programmabili sono i seguenti:**

**WEPC-1** – Modulo di Espansione Uscite Programmabili

**WEPC-1B** – Modulo di Espansione Uscite Programmabili con pacco batteria ricaricabile

## **Identificazione delle Parti**

&#x20;                            **Vista frontale**                                                                               **Vista posteriore**

![](https://827182699-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2Famy2ozA4dFdcziAFyOM9%2F0.jpeg?alt=media)

&#x20;                                                                                            **Vista interna**

![](https://827182699-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FGo3eQij4m17MpMFRTcJm%2F1.jpeg?alt=media)

1. **LED di Alimentazione (Rosso)**

Acceso – Alimentato da un adattatore di alimentazione 12V o dal Pannello Ibrido.

Spento – Quando l'alimentazione è spenta, o quando è alimentato dalla batteria ricaricabile.

2. **LED Zona 1\~4 (Rosso)**

Il LED della Zona corrispondente si accenderà quando l'interruttore di uscita relè a contatto secco è attivato, e il LED si spegnerà quando l'interruttore viene disattivato.

3. **LED di Trasmissione (Rosso)**

Si illumina quando la connessione tra il Modulo di Espansione e il Pannello di Controllo è normale.

4. **Area Staccabile**

Quando il modulo di espansione viene rimosso forzatamente dalla posizione di montaggio, l'area si staccherà e consentirà l'attivazione dell'interruttore anti-manomissione.

5. **Interruttore Anti-manomissione (per montaggio a parete)**

Il modulo di espansione è protetto dall'interruttore anti-manomissione contro qualsiasi rimozione non autorizzata dalla posizione di montaggio.

6. **Fori di montaggio**
7. **Foro per Cablaggio**
8. **Terminale di Connessione Batteria (solo per WEPC-1B)**

Per collegare il pacco batteria ricaricabile alla scheda PCB.

{% hint style="warning" %}
Se non desideri installare la batteria, il suo monitoraggio può essere disattivato scollegando il jumper J8. Prima di maneggiare il jumper J8, scollega l'alimentazione.

* OFF= monitoraggio stato batteria disabilitato
* ON= monitoraggio stato batteria abilitato
  {% endhint %}

9. **Jumper Interruttore Resistore Terminale (J3)**

Quando il Modulo di Espansione è collegato come dispositivo BUS più distante su una linea BUS, impostare il jumper resistore terminale del Modulo di Espansione e il Jumper Switch del primo dispositivo BUS (di solito il Pannello Ibrido) su ON per fungere da resistenze di terminazione. La capacità di comunicazione della linea BUS collegata sarà migliorata.

* Impostare il jumper su OFF rimuovendo il collegamento jumper o "parcheggiando" il collegamento jumper su un pin

<figure><img src="https://827182699-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FDF9q7v6wfNmtQWZNHY6j%2F1.png?alt=media&#x26;token=551a262d-05b2-42a7-9272-67ba89c8cece" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

* Impostare il jumper su ON poggiando il collegamento jumper su entrambi i pin

<figure><img src="https://827182699-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FUMnmpoJED6HYuAhCiddi%2F2.png?alt=media&#x26;token=c1744e87-3978-4c64-a7b4-72697b5e280a" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

10. **Pacco Batteria Ricaricabile (solo per WEPC-1B)**
11. **Jack DC**

Per collegamento dell'alimentatore switching DC 12V.

Per fornire un'alimentazione stabile e sufficiente per caricare le batterie ricaricabili del WEPC-1B, è fortemente raccomandato utilizzare un adattatore di alimentazione switching 12V/1A.**Terminale BUS rimovibile**

12. **Terminale uscita PGM relè a contatto secco**
13. **Interruttore Anti-manomissione (per coperchio del contenitore)**

Il modulo di espansione è protetto dall'interruttore anti-manomissione contro qualsiasi apertura non autorizzata del contenitore. Ogni volta che il coperchio del contenitore viene aperto, l'interruttore anti-manomissione verrà attivato.

15. **Pulsante Reset (Riservato per uso interno)**
16. **Pulsante di Test**

Premere il pulsante di test per inviare un segnale di test al Pannello di Controllo.

## **Alimentazione**

* Il modulo di espansione è alimentato dal Pannello Ibrido, che può fornire una sorgente di alimentazione a 13,5V al modulo di espansione. Inoltre, è consigliato usare l'adattatore di alimentazione esterno (12V) quando è collegato a carichi che richiedono un assorbimento di potenza maggiore.
* Quando l'alimentazione dall'adattatore viene interrotta e ripristinata, il modulo di espansione trasmetterà rispettivamente al Pannello di Controllo un segnale di guasto AC e un segnale di ripristino.

## **Pacco Batteria Ricaricabile (per WEPC-1B solo)**

* Per WEPC-1B, un pacco batteria ricaricabile Ni-MH è pre-installato nel Modulo di Espansione per fungere da backup in caso di interruzione di corrente.
* Collegare manualmente il pacco batteria alla PCB per usarlo come sorgente di alimentazione di backup e/o per caricarlo automaticamente quando l'alimentazione è collegata dall'adattatore o dal Pannello Ibrido.&#x20;

{% hint style="warning" %}
Prima di collegare il pacco batteria, assicurarsi che l'alimentazione del jack DC e/o del terminale BUS sia spenta. È fortemente raccomandato utilizzare un adattatore di alimentazione switching 12V/1A per fornire un'alimentazione stabile e sufficiente per caricare le batterie.
{% endhint %}

* Quando il pacco batteria ricaricabile è basso di carica, il modulo di espansione trasmetterà un segnale di batteria scarica al Pannello di Controllo. Quando le batterie saranno cariche, trasmetterà anche un segnale di ripristino batteria al Pannello di Controllo.

### **Protezione Tamper**

La Serie WEPC-1 ha due Interruttori Anti-manomissione; ognuno con una funzione diversa.

* L'interruttore anti-manomissione per il coperchio del contenitore si trova nella parte anteriore della scheda. È in posizione normale quando il contenitore è chiuso. La violazione anti-manomissione avviene quando il contenitore è aperto e l'interruttore anti-manomissione viene rilasciato (Anti-manomissione Aperto).
* L'interruttore anti-manomissione per il montaggio a parete si trova nella parte posteriore della scheda. È in posizione normale quando il modulo è montato correttamente sulla parete. La violazione anti-manomissione avviene quando il modulo viene rimosso forzatamente dalla posizione di montaggio, l'area si stacca e permette l'attivazione dell'interruttore anti-manomissione.
* L'anti-manomissione è considerato attivato se uno qualsiasi degli anti-manomissione è aperto. L'anti-manomissione è considerato ripristinato solo quando entrambi gli anti-manomissione sono nello stato chiuso.

### **Segnale di Supervisione**

* Dopo essere stato inserito nel Pannello di Controllo, il Modulo di Espansione trasmetterà automaticamente Segnali di Supervisione ogni 20-30 secondi.

### **Connessione al Pannello Ibrido**

* Prima della connessione, assicurarsi che l'alimentazione sia stata disconnessa e che l'interruttore della batteria del pannello sia stato portato in posizione OFF.
* Per agevolare i collegamenti dei cavi, i morsetti su ciascun modulo di sistema sono codificati a colori.

| <mark style="color:rosso;">**LED**</mark>     | **VDD**  |
| --------------------------------------------- | -------- |
| **Nero**                                      | **GND**  |
| <mark style="color:giallo;">**Giallo**</mark> | **485A** |
| <mark style="color:verde;">**Verde**</mark>   | **485B** |

* Per una comunicazione ottimale della connessione cablata tra il Pannello di Controllo e i dispositivi BUS collegati, assicurarsi che il Jumper di Comunicazione del dispositivo BUS più distante e il Jumper J53 del Pannello di Controllo siano impostati su ON per fungere da resistenza di terminazione. Assicurarsi di abilitare solo i 2 jumper sopra menzionati e di non impostare su ON i jumper per altri dispositivi BUS intermedi.
* La serie WEPC-1 può essere collegata e alimentata sia dal Pannello di Controllo tramite il terminale BUS sia dall'alimentazione esterna tramite l'adattatore 12V. Se il modulo di espansione utilizza alimentazione esterna, assicurarsi di bypassare il terminale rosso VDD sul Pannello di Controllo usando il Connettore di Giunzione Wago 221.
* Connessioni errate comporteranno malfunzionamenti o funzionamento improprio. Ispezionare il cablaggio e assicurarsi di connessioni corrette prima di applicare l'alimentazione.
* Il diagramma seguente mostra come WEPC-1 è collegato e alimentato dal Pannello Ibrido.

![](https://827182699-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FpZqUm8Zamq0sZpyiS3Lo%2F3.jpeg?alt=media)

* La seguente è la connessione di WEPC-1B al Pannello Ibrido, con WEPC-1B alimentato dalla fonte di alimentazione esterna.

![](https://827182699-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FBLroFOX9MZg3eb5G0AhZ%2F4.jpeg?alt=media)

{% hint style="warning" %}
*-Assicurarsi di bypassare il terminale rosso VDD sul Pannello di Controllo usando il Connettore di Giunzione Wago 221 fornito. Collegare il terminale VDD al dispositivo BUS successivo (VST-892-BUS come esempio) che è alimentato dal Pannello Ibrido.*

*-Il design rimovibile del terminale BUS migliora l'efficienza di installazione. Prima della cablatura, puoi rimuovere i blocchi dei terminali dal dispositivo per facilitare l'uso, e ricollegarli dopo la cablatura. Quando reinstalli i blocchi dei terminali sulla scheda, assicurati di installarli nella stessa direzione per evitare potenziali pericoli.*
{% endhint %}

### **Iniziare**

Dopo aver collegato la scheda di espansione al Pannello Ibrido e completato il cablaggio del dispositivo, procedere all'apprendimento e alla programmazione del sensore dell'interruttore di alimentazione.

#### ***\* Apprendimento***

**Passo 1.** Collega il Modulo di Espansione al Pannello di Controllo. Quindi, accendi il Pannello di Controll&#x6F;**.**

**Passo 2.** Fare clic su “**Apprendimento**” per entrare nella pagina di apprendimento.

**Passo 3.** Fare clic su “**Avvia**” per entrare in modalità apprendimento.

**Passo 4.** Fare clic su **“Aggiungi”** per includere il Modulo di Espansione nel pannello.

**Passo 5.** Se il Modulo di Espansione è stato inserito correttamente nel sistema, il dispositivo aggiunto verrà visualizzato nella sezione “Dispositivi Inseriti”. Il Tipo di Dispositivo verrà mostrato come “Expander”.

#### ***\* Programmazione Sensore Interruttore di Alimentazione***

Dopo che il modulo di espansione dell'uscita programmabile è stato aggiunto, procedere alla programmazione del Sensore Interruttore di Alimentazione.

**Passo 1.** Fare clic su Sensore Cablaggio per entrare in questa pagina web. Vedrai gli Expander nella parte inferiore della pagina.

**Passo 2.** Fare clic su “Modifica” alla fine della voce dell'expander.

**Passo 3.** Seleziona e assegna l'interruttore di uscita per ogni zona.

* **Tipo**: Seleziona per attivare l'interruttore di alimentazione per ogni zona dal menu a discesa Tipo. L'impostazione predefinita è “Disabilitato” e puoi scegliere di assegnare l'interruttore di alimentazione a relè a contatto secco a una zona selezionando “Interruttore di Alimentazione”.

**Passo 4.** Cliccare “**OK**” per salvare le modifiche al termine. In alternativa, fai clic su “**Rese**t” per reinserire tutte le informazioni.

**Passo 5.** Se il processo ha successo, lo schermo visualizzerà “**Aggiornato con successo.**” L'interruttore di alimentazione sarà assegnato ad area e zona specifiche.

**Passo 6.** Clicca su “PSS Control” sotto Gestione Dispositivi, e accederai a **Sensore Interruttore di Alimentazione** pagina web.

**Passo 7.** In questa pagina, puoi accendere o spegnere l'interruttore di alimentazione di ogni zona.

**Passo 8.** Puoi anche modificare le impostazioni e le informazioni del tuo dispositivo. Clicca “**Modifica**” alla fine della voce del dispositivo e clicca “OK” per salvare le modifiche al termine.

#### ***\* Identificazione***

La funzione “Identify” (Identifica) viene utilizzata per localizzare un dispositivo BUS specifico nel sistema cablato BUS. Questa funzione è utile per distinguere quale dispositivo è quale, specialmente in un'installazione di grandi dimensioni dove sono inclusi numerosi dispositivi BUS.

Per individuare il Modulo di Espansione Uscite Programmabili nel sistema BUS:

**Passo 1.** Nella pagina web del Pannello Ibrido, clicca “Identifica” nell'elenco dei dispositivi dopo la voce della colonna del dispositivo Expander.

![](https://827182699-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FKJqhDFvWZlxirK2z3Ica%2F5.png?alt=media)

**Passo 2.** Se il Modulo di Espansione Uscite Programmabili riceve il segnale dal Pannello Ibrido, la pagina web visualizzerà un messaggio di successo e l'indicatore LED di alimentazione del WEPC-1(B) lampeggerà 10 volte per indicare la sua posizione all'utente.

{% hint style="warning" %}
Se sulla pagina web viene visualizzato un messaggio di timeout, significa che il Modulo di Espansione Uscite Programmabili non ha ricevuto il segnale dal Pannello.
{% endhint %}

Controllare se WEPC-1(B) è collegato correttamente al Pannello entro la distanza di cablaggio appropriata.

#### ***\* Test di Percorso***

* Per assicurarsi che il Modulo di Espansione Uscite Programmabili sia in grado di comunicare con il pannello dopo essere stato inserito, mettere il Pannello di Controllo in modalità Walk Test e premere il pulsante Test su WEPC-1(B) per trasmettere un segnale di test al Pannello di Controllo.
* Quando il Pannello riceve il segnale di test, emetterà un breve segnale acustico e visualizzerà le informazioni del WEPC-1(B) di conseguenza in cima all'elenco dei dispositivi.

{% hint style="warning" %}
Se non c'è risposta dal Pannello dopo la pressione del pulsante di test, significa che il Pannello non ha ricevuto il segnale di prova dal dispositivo.
{% endhint %}

Controllare se WEPC-1(B) è collegato correttamente al Pannello entro la distanza di cablaggio appropriata.

### **Cablaggio PGM**

* La porta PGM può funzionare come uscita relè a contatto secco.
* Per impostazione predefinita, N.C e COM sono impostati come cortocircuitati.
* Puoi impostare N.O. e COM come cortocircuito attivando l'interruttore di alimentazione tramite la pagina di programmazione.

&#x20;                                          **Impostazione Predefinita**                          **Impostazione tramite Pagina di Programmazione**

![](https://827182699-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FCL6v7OYT0P7TEK3KbK1c%2F6.jpeg?alt=media) ![](https://827182699-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2F7vqV5rFvezlQ2Iq1qAdF%2F7.jpeg?alt=media)

### **Come Montare il Modulo di Espansione Uscite Programmabili**

![](https://827182699-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2Ficgb6Z26pTYdAAAQmjkb%2F8.jpeg?alt=media)

Il Modulo di Espansione Uscite Programmabili può essere montato a parete seguendo i seguenti passaggi:

* Allentare la vite di fissaggio inferiore e rimuovere il coperchio anteriore,
* Usando i fori della Scheda di Espansione Uscite Programmabili come modello, segnare i fori di foratura sulla parete.
* Forare nei punti segnati sulla parete. Inserire i tasselli se necessario.
* Avvitare la base sulla posizione di montaggio.
* Riporre il coperchio anteriore e avvitare le viti di fissaggio inferiori.
