# VESTA-309

**SDCO-3-RhTHM-ZW-SC-AC-OTA**

## **Rilevatore di fumo e monossido di carbonio**

<figure><img src="https://827182699-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FG1WSwd8TS2f2i0V0MCaN%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=ab1ccba8-3305-4ad1-9ad1-ecad1fbcd6b0" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

SDCO-3-RhTHM-ZW-SC-AC-OTA è un rivelatore Z-Wave di fumo e monossido di carbonio con sensore PIR integrato, rilevamento di temperatura, umidità e calore, oltre a messaggi vocali; consente l'accesso alla classe “S2 Unauthenticated” e supporta sia l'inclusione Z-Wave SmartStart che l'inclusione classica. È in grado di inviare segnali wireless al gateway/pannello di controllo Z-Wave quando rileva particelle di fumo o monossido di carbonio. Il dispositivo è inoltre collegato in serie con altri sensori nel gateway Z-Wave per fungere da sirena aggiuntiva. Quando qualsiasi altro sensore nella rete Z-Wave viene attivato e invia un segnale di allarme, il rivelatore di fumo emetterà anch'esso l'allarme con il suo cicalino integrato come sirena per aiutare a segnalare il pericolo (per i modelli con connessione seriale).

L'SDCO-3 è progettato per essere montato sul soffitto o sulla sommità delle scale, dove il fumo tende a concentrarsi, in modo da attivare l'allarme tempestivamente e proteggere la tua casa dai rischi di incendio.

Il rivelatore SDCO è un dispositivo abilitato Z-Wave ed è pienamente compatibile con qualsiasi rete abilitata Z-Wave. Z-Wave è un protocollo di comunicazione wireless che utilizza una radio RF a basso consumo.

![](https://827182699-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FiiLNgr35CX9q0hLuCyXs%2F1.png?alt=media)

## ***Identificazione delle parti***

1. **Altoparlante**
2. **Pulsante**
   * Premere il pulsante una volta per inviare un test di allarme, la disattivazione del test di allarme e segnali di temperatura e umidità per testare il rilevatore di fumo e monossido di carbonio.
   * Premere il pulsante per 5 secondi, rilasciare il pulsante quando il LED ambra si accende. Quindi il LED ambra inizierà a lampeggiare per indicare che è entrato in modalità snooze. Vedere la sezione Modalità Snooze Temporanea per maggiori dettagli.
   * Premere il pulsante una volta durante l'allarme per silenziare l'allarme.
   * Premere il pulsante 3 volte entro 1,5 secondi per inviare un codice di inclusione.
   * Premere e tenere premuto il pulsante per 10 secondi. Rilasciare il pulsante quando si sentono 2 beep per entrare nel processo di calibrazione del fumo e autodiagnosi del CO.
   * Premere e tenere premuto il pulsante per 20 secondi. Rilasciare il pulsante quando si sentono 3 beep per eseguire il ripristino delle impostazioni di fabbrica.
   * Premere il pulsante due volte prima di inserire nuove batterie.
3. **Sensore di movimento PIR**
4. **Indicatore LED**

**LED rosso**

* Si accende brevemente: trasmissione del segnale.
* Flash rapido: Allarme.
* Lampeggia ogni secondo: in modalità Silenzio Allarme.
* Lampeggia ogni 2 secondi: durante il riscaldamento e il processo di calibrazione.
* Lampeggia rapidamente 3 volte ogni 8 secondi: fumo rilevato durante il periodo di verifica incendio.
* Lampeggia rapidamente 2 volte ogni 5 secondi: quando in modalità snooze

**LED ambra**

* Lampeggia ogni secondo: dispositivo acceso/Calibrazione non riuscita.
* Lampeggia due volte ogni 5 secondi: malfunzionamento del dispositivo.
* Lampeggio ogni 45 secondi: condizione di batteria scarica

**LED rosso e ambra entrambi (arancione visto dall'esterno)**

* Si accende: sensore di temperatura/umidità guasto.
* Lampeggia ogni 4 secondi: batteria esaurita.

5. **Cicalino**
6. **Fori di montaggio**
7. **Staffa di montaggio**
8. **Interruttore Tamper**
9. **Coperchio vano batteria**
10. **Interruttore batteria (interno)**
11. **Foro preforato per cablaggio**
12. **Vite di fissaggio del coperchio del vano batteria**
13. **Scanalature**
14. **Porta di aggiornamento firmware (USB Type-C)**
    * Solo per aggiornamento firmware con cavo personalizzato. **Si prega di notare:** L'uso improprio di un normale cavo USB Type-C può causare malfunzionamenti del dispositivo.

## **Funzionalità**

### ***Rilevamento batteria e batteria scarica***

* Il modello SDCO-3-RhTHM-ZW-SC-AC-OTA utilizza AC 100-240V come fonte di alimentazione e dispone di tre batterie ricaricabili AAA Ni-MH da 600mAh come batteria di backup in caso di interruzione di corrente. La batteria è inclusa nella confezione.
* Quando la batteria ricaricabile è in carica, il rivelatore SDCO riporterà la percentuale di batteria al Gateway/Pannello di Controllo rispettivamente al 100%, 90%, 80%, 70%, 60%, 50%, 40%, 30% e 20% (batteria scarica).
* Se viene rilevata un'interruzione dell'alimentazione AC, il rivelatore SDCO invierà un rapporto di guasto AC al Pannello di Controllo.
* Quando il rivelatore SDCO ha la batteria scarica, un segnale di batteria bassa verrà trasmesso insieme alle trasmissioni regolari di segnale. Il LED ambra lampeggerà accompagnato da un bip a bassa intensità una volta ogni 45 secondi.
* Sia il LED rosso che quello ambra lampeggeranno una volta ogni 4 secondi quando la batteria è esaurita.

### ***Interruttore Tamper***

* Il rivelatore SDCO è protetto da un interruttore anti-manomissione che viene compress o quando il rivelatore SDCO è agganciato alla staffa di montaggio. Quando il rivelatore SDCO viene rimosso dalla staffa di montaggio, l'interruttore anti-manomissione verrà attivato e il rivelatore SDCO invierà un segnale di manomissione aperta al pannello di controllo del sistema per avvisare l'utente di questa condizione.
* Il rivelatore SDCO invierà un segnale di chiusura della manomissione al Pannello di Controllo dopo che il dispositivo è stato agganciato alla staffa di montaggio. Si prega di notare che il rivelatore SDCO deve essere incluso nella rete Z-Wave prima.

### ***Modalità di sensibilità***

* Il livello di sensibilità del dispositivo può essere regolato utilizzando il Comando di Configurazione Z-Wave. Possono essere configurati fino a otto livelli di sensibilità (Predefinito: 0x04). Impostare 0x01 per il livello di sensibilità più alto. Si prega di fare riferimento a pagina 11 **“Configurazioni”** sezione per i dettagli.
* ***Modalità Snooze Temporanea***
  * Questa funzione consente di mettere in pausa la funzione di rilevamento del movimento per un periodo di tempo specificato per evitare avvisi di movimento indesiderati senza dover disarmare il dispositivo.
  * Per impostazione predefinita, la funzione è disabilitata e può essere attivata premendo il pulsante per 5 secondi, che abilita la modalità per 5 minuti. È inoltre possibile attivare la modalità utilizzando il Comando di Configurazione Z-Wave, e possono essere configurate fino a 36 ore. La modalità snooze terminerà non appena si preme un pulsante o si opera il dispositivo. Si prega di fare riferimento a pagina 12 **“Configurazioni”** sezione per i dettagli.

## ***Aggiunta Dispositivo (Inclusione)***

Il dispositivo supporta sia il processo di inclusione classica che il processo di inclusione SmartStart.

### **Inclusione Classica**

Questo prodotto può essere incluso e funzionare in qualsiasi rete Z-Wave con altri dispositivi certificati Z-Wave di altri produttori e/o applicazioni. Tutti i nodi non alimentati a batteria all'interno della rete agiranno come ripetitori indipendentemente dal fornitore per aumentare l'affidabilità della rete.

* Per aggiungere il rivelatore SDCO al Pannello di Controllo, è necessario prima collegarlo all'alimentazione AC (rete). Si prega di seguire i passaggi seguenti per procedere.

**Passo 1.** Prima di iniziare, individuare il circuito di interruzione o la scatola dei fusibili.

**Passo 2.** Una volta individuato, aprire la porta e spegnere l'interruttore principale.

**Passo 3.** Sono forniti due connettori di giunzione Wago 221. Estrarne uno. Sollevare la leva e inserire il filo bianco. **Passo 4.** Spingere la leva verso il basso. L'involucro trasparente consente di verificare se il filo è collegato correttamente. **Assicurarsi che il filo sia tenuto saldamente in posizione prima di procedere.**

**Passo 5.** Ripetere i passaggi 3 e 4 per inserire il filo nero. Inserire i due fili sullo stesso lato (destro), come mostrato sotto, dei due connettori facilita l'installazione nei passaggi successivi.

**Passo 6.** Inserire i fili AC nei due connettori rispettivamente, come mostrato sotto. Se si porta l'interruttore batteria in posizione ON, la batteria ricaricabile inizierà a caricarsi.

![Figura 1. Inserire i fili bianco e nero.](https://827182699-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FsT5v2A5i0MAa6zNgAdtF%2F8.png?alt=media)

![Figura 2. Verificare se i fili sono collegati correttamente.](https://827182699-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FyujjUiynMw7NfYTGzZ5Q%2F9.png?alt=media)

![Figura 3. Inserire i fili AC.](https://827182699-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FCaWU4ltTYIQytdEZdTXI%2F10.png?alt=media)

**Passo 7.** Capovolgere il rivelatore SDCO. Sentirai “Benvenuto, rivelatore di fumo e monossido di carbonio”, indicando che è pronto per ulteriori configurazioni (solo per modelli con connessione seriale).

* Il rivelatore SDCO consente agli utenti di impostare un messaggio vocale per un'area; per visualizzare l'elenco completo delle posizioni e le istruzioni di configurazione, fare riferimento a “***Messaggi Vocali***” Sezione per i dettagli. Si raccomanda di eseguire il riscaldamento e il processo di calibrazione **prima** di includere il dispositivo nel coordinatore Z-Wave.

**\<Riscaldamento e calibrazione>**

1. Il rilevatore SDCO emetterà 2 brevi bip e inizierà il processo di riscaldamento per **1** minuto. Il LED lampeggerà ogni 2 secondi.
2. Quando il periodo di riscaldamento di 1 minuto scade, il rivelatore SDCO emetterà un bip per indicare che ora entra nel processo di calibrazione. Il processo di calibrazione dura da 1 a 7 minuti; il LED continuerà a lampeggiare durante la calibrazione.
3. Quando la calibrazione è completa, il rivelatore SDCO emetterà un suono a 2 toni e il LED smetterà di lampeggiare per indicare che è ora in funzione normale. Se la calibrazione non riesce, il rivelatore SDCO emetterà bip continui.

**\<Inclusione nel coordinatore Z-Wave>**

1. Mettere il gateway Z-Wave o il pannello di controllo in modalità Inclusione (fare riferimento al manuale del gateway Z-Wave o del pannello di controllo).
2. Entro 1,5 secondi, premere il pulsante 3 volte.
3. Fare riferimento al manuale operativo del gateway Z-Wave o del pannello di controllo per completare il processo di inclusione.
4. Se il sensore è già stato incluso in un altro Gateway/Pannello di Controllo Z-Wave, o se il sensore non riesce ad essere incluso nell'attuale Gateway/Pannello di Controllo Z-Wave, escluderlo prima (vedere Esclusione) prima di tentare di includerlo nell'attuale Gateway/Pannello di Controllo Z-Wave.

### **Inclusione SmartStart**

![](https://827182699-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FjJCnYuGSMZfSTFn3JO2E%2F11.jpeg?alt=media)

Z-Wave SmartStart utilizza il DSK del dispositivo per migliorare e semplificare il processo di inclusione. Il DSK è la Chiave Specifica del Dispositivo utilizzata per la comunicazione di autenticazione. Le informazioni DSK sono memorizzate nel formato QR code stampato su un'etichetta applicata all'esterno del dispositivo.

Con un controller Z-Wave che fornisce l'inclusione SmartStart, il dispositivo abilitato SmartStart può essere aggiunto a una rete Z-Wave scansionando il codice QR Z-Wave sul prodotto. Senza ulteriori azioni il dispositivo verrà aggiunto automaticamente entro 10 minuti dall'accensione nella vicinanza della rete.

* Mettere il gateway Z-Wave o il pannello di controllo in **Modalità di inclusione** (fare riferimento al manuale del gateway Z-Wave o del pannello di controllo).
* Scansionare il codice QR sul rivelatore SDCO per recuperare **DSK**.
* Accendere il rivelatore SDCO, verrà inviato automaticamente al gateway una richiesta di inclusione SmartStart.
* Il gateway includerà automaticamente il dispositivo al riconoscimento del dispositivo abbinando la richiesta di inclusione con il DSK ottenuto
  * Il DSK del dispositivo viene utilizzato solo durante l'inclusione.
  * Il DSK può essere letto senza alimentare il rivelatore SDCO, quindi è possibile preparare il gateway per includere il dispositivo prima dell'installazione e dell'accensione del rivelatore SDCO.
  * Se il dispositivo è già stato aggiunto (incluso) in un altro Gateway/Pannello di Controllo Z-Wave, escluderlo prima (vedere ***Rimozione Dispositivo***) prima di tentare di includerlo nell'attuale Gateway/Pannello di Controllo Z-Wave. Il dispositivo non invierà una

richiesta di inclusione SmartStart se è già in un Gateway/Pannello di Controllo Z-Wave.

## ***Rimozione Dispositivo (Esclusione)***

Il rivelatore SDCO deve essere rimosso dalla rete Z-Wave esistente prima di essere incluso in un'altra.

* Mettere il gateway Z-Wave o il pannello di controllo in modalità Esclusione (fare riferimento al manuale del gateway Z-Wave o del pannello di controllo).
* Entro 1,5 secondi, premere il pulsante 3 volte e il rivelatore SDCO sarà rimosso dalla rete Z-Wave.

## ***Messaggi vocali (per i modelli con connessione seriale)***

Il rivelatore SDCO consente all'utente di impostare un messaggio vocale per una posizione (ad es., cucina o seminterrato). Quando viene attivato un allarme, il rivelatore SDCO riprodurrà il messaggio vocale pre-programmato per avvisare l'utente di evacuare. Per la prima configurazione, seguire i passaggi seguenti:

**Passo 1.** Accendere l'interruttore batteria.

**Passo 2.** Verrà riprodotto il messaggio #1 “Benvenuto, rivelatore di fumo e monossido di carbonio”.

**Passo 3.** Verrà riprodotto il messaggio #2 “Nessuna posizione programmata”.

**Passo 4.** Verrà riprodotto il messaggio #3 “Per selezionare la posizione, premere e tenere premuto il pulsante ora”.

**Passo 5.** Continuare a tenere premuto il pulsante e verrà riprodotto il messaggio #4 “Per programmare la posizione, premere e tenere premuto il pulsante dopo aver ascoltato la posizione”. **Passo 6.** Continuare a tenere premuto il pulsante e verrà riprodotto il messaggio #6 “Posizione” seguito dalle posizioni da selezionare (da Messaggio #11-31).

**Passo 7.** Per impostare il messaggio di posizione desiderato, rilasciare semplicemente il pulsante.

**Passo 8.** Dopo il rilascio del pulsante, il dispositivo riprodurrà il messaggio #7 “Programmato” ed emetterà 2 beep come conferma.

<figure><img src="https://827182699-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FOpqCxSy7cR52Wj30smb0%2F10.png?alt=media&#x26;token=699aea63-73ba-4400-8e12-50fc25b35984" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<figure><img src="https://827182699-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FflITC8mPOJxJ8kDLct96%2F11.png?alt=media&#x26;token=2658aecb-8390-43ec-b4e7-a764b6f5f085" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

* Quando viene attivato un allarme CO, fumo e/o temperatura, la sirena verrà attivata secondo la durata temporale di seguito e seguita da messaggi vocali per notificare all'utente di evacuare.

<figure><img src="https://827182699-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FMCfdmejlceZEYLLYaxR9%2F12.png?alt=media&#x26;token=3f9b9f81-bd69-44c2-8531-5e369fed20df" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

## ***Verifica Incendio***

* La verifica incendio può essere utilizzata per impostare un timer di verifica usando il Comando di Configurazione Z-Wave per il rivelatore SDCO. Quando il timer di verifica incendio è impostato, il rivelatore SDCO inizierà a contare il timer di verifica incendio quando il dispositivo viene attivato. Possono essere impostati fino a 150 secondi (Predefinito: 0 secondi). Si prega di fare riferimento a pagina 10 **“Configurazioni”** sezione per i dettagli.
* Se la funzione di verifica incendio è abilitata, il LED rosso lampeggerà rapidamente 3 volte ogni 8 secondi se il fumo viene rilevato durante questo periodo. Dopo la scadenza del timer di verifica incendio, il rivelatore SDCO attiverà l'allarme incendio se la concentrazione di fumo supera la soglia di rilevamento.

## ***Rilevamento allarme***

Il rivelatore SDCO attiverà l'allarme incendio quando viene attivata una delle sue funzioni di rilevamento fumo o di rilevamento di calore elevato. Quando un allarme viene attivato, il rivelatore SDCO trasmetterà il segnale di allarme ed emetterà l'allarme con il suo cicalino integrato; il LED rosso lampeggerà rapidamente.

**Rilevamento fumo:**

* Il rilevatore SDCO verifica la concentrazione di fumo ogni 8 secondi
* Ogni volta che la concentrazione di fumo supera la soglia di rilevamento, il rivelatore SDCO invierà un segnale attivo al Pannello di Controllo e attiverà l'allarme.
* Se la concentrazione di fumo persiste, il rivelatore SDCO continuerà a inviare il segnale attivo ogni minuto al Pannello di Controllo.
* Se per 20 rilevazioni consecutive non viene rilevato fumo, il rivelatore SDCO trasmetterà un segnale di ripristino.

**Rilevamento del calore:**

* Il rilevatore SDCO controlla la temperatura ogni 10 secondi.
* L'allarme verrà attivato nelle seguenti condizioni:
  * Quando la temperatura aumenta di 8,25°C al minuto (velocità di aumento).
  * Quando la temperatura supera 57,25°C (calore elevato).
* Se per 16 rilevazioni consecutive non viene rilevato calore elevato, il rivelatore SDCO trasmetterà un segnale di ripristino.
* Se l'allarme è stato attivato dalla condizione di calore elevato (57,25°C), la temperatura deve scendere sotto i 49°C affinché il rivelatore smetta di allarmare.

**Rilevamento monossido di carbonio:**

1. Il sensore CO controllerà il livello di concentrazione di CO ogni 16 secondi; se il livello di concentrazione supera la soglia di rilevamento, il rivelatore SDCO trasmetterà il segnale di allarme ed emetterà l'allarme con il suo cicalino integrato.
2. Il sensore CO dispone di funzione di autodiagnosi e controllerà regolarmente lo stato del sensore ogni 12 ore.
3. L'allarme verrà attivato dopo che la concentrazione di CO è stata rilevata per la durata indicata nella tabella seguente: (conforme alla norma EN-50291)

<figure><img src="https://827182699-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2F0jiM29CvAR1knj8M7TfS%2F10.png?alt=media&#x26;token=500df7c7-2b6a-4400-9aaf-3e14b185deaf" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

4\. L'allarme verrà attivato dopo che la concentrazione di CO è stata rilevata secondo la durata di tempo nella tabella seguente: (conforme allo standard UL-2034)

<figure><img src="https://827182699-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2F2jCBVCAdrgHJYeFUTIds%2F11.png?alt=media&#x26;token=05950ec7-0063-4e59-a514-ece2d2719fad" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

5. Una volta che il livello di concentrazione di CO supera la soglia e persiste per il tempo elencato nella tabella sopra, il rivelatore SDCO trasmetterà il segnale al coordinatore Z-Wave e attiverà l'allarme con la sua sirena integrata.
6. Se il CO scende sotto 30 ppm per 10 rilevazioni consecutive, l'SDCO trasmetterà un segnale di ripristino.

**Rilevamento di temperatura e umidità:**

Il sensore di temperatura e umidità trasmetterà regolarmente segnali di temperatura e umidità secondo l'impostazione. L'intervallo predefinito di fabbrica è di 30-33 minuti.

* Il rivelatore SDCO invierà il segnale di temperatura quando la temperatura cambia di +/- 2°C.
* È inoltre possibile premere il pulsante una volta per trasmettere manualmente un segnale di temperatura.

## ***Rilevamento IR***

* Il rivelatore SDCO trasmetterà un segnale al Pannello di Controllo se viene rilevato qualsiasi movimento all'interno della copertura di rilevamento IR. Il cicalino non suonerà e il LED non lampeggerà. Fare riferimento al proprio Pannello di Controllo per i dettagli.
* In 60 secondi, se non si verificano ulteriori rilevamenti di movimento o avvisi, l'IR verrà ripristinato e tornerà al funzionamento normale.

## ***Test del rilevatore SDCO***

Premendo il pulsante sul rivelatore SDCO, è possibile verificare se il rivelatore SDCO funziona normalmente.

* Se il rilevatore SDCO funziona normalmente, il LED rosso lampeggerà una volta seguito da un bip a 2 toni.
* Se vengono emessi tre bip a 2 toni (DO-DI DO-DI DO-DI), significa che il sensore di fumo è guasto.
* Se vengono emessi 5 bip (DO-Bi-Bi-Bi-DO), significa che il sensore di calore è guasto.
* Se vengono emessi 7 bip (Bi-Bi-Bi-DO-Bi-Bi-Bi), significa che il sensore CO è guasto.

## ***Silenziamento dell'allarme***

* Ci sono due modi per mettere manualmente l'SDCO in modalità Silenzio Allarme: premendo il pulsante o inviando **Comando Scene/Controllo Sirena o Comando Sirena On/Off** tramite comando. Con entrambi i metodi, l'SDCO entrerà in modalità Silenzio Allarme. Dopo il periodo, verrà inviato un segnale di ripristino. Si prega di fare riferimento a pagina 8 **“Emergenza Fumo/Emergenza Fumo Cancellata*****, Emergenza Calore Cancellata, e Emergenza CO/*****&#x20;CO Emergenza Cancellata”** sezione per i dettagli.

**Premendo il pulsante:**

* Quando il rivelatore di fumo sta emettendo l'allarme, premere il pulsante metterà il rivelatore di fumo in modalità Silenzio Allarme per silenziare l'allarme.

**Invio del comando Scene/Controllo Sirena o Comando Sirena On/Off:**

* Il comando Scene/Controllo Sirena consente di programmare diversi tipi di allarme con indicazione della posizione. **Si noti che questo comando NON può essere utilizzato per fermare la sirena e i messaggi vocali di un allarme reale.**
* Per spegnere la sirena e i messaggi vocali utilizzando questo comando, impostare Basic Set: 0x00. Il rivelatore SDCO entrerà quindi in modalità Silenzio Allarme.
* Il comando Sirena On/Off Control consente di controllare la sirena di un rilevatore di fumo. **Si noti che questo comando NON può essere utilizzato per fermare la sirena e i messaggi vocali di un allarme reale.**
* Per spegnere la sirena utilizzando questo comando, impostare Basic Set: 0x00. Il rivelatore SDCO entrerà quindi in modalità Silenzio Allarme.
* Durante il periodo di Silenzio Allarme, il LED rosso lampeggerà una volta al secondo. Il rivelatore di fumo continuerà a monitorare la concentrazione di fumo durante il periodo di silenzio dell'allarme:

1. Dopo che il periodo di Silenzio Allarme è scaduto, se la concentrazione di fumo è scesa sotto la soglia di allarme, il rivelatore di fumo emetterà un beep a 2 toni e ritornerà al funzionamento normale senza emettere allarme.
2. Se la concentrazione di fumo supera ancora la soglia di allarme, il rivelatore ricomincerà a suonare.
3. Se la concentrazione di fumo continua a salire durante il periodo di Silenzio Allarme e supera una seconda soglia di allarme, il rivelatore SDCO ricomincerà ad allarmare. Un allarme attivato dal superamento della seconda soglia di allarme può essere silenziato premendo il pulsante.

## ***Ricalibrazione***

Il rivelatore SDCO calibrerà il suo sensore di fumo ogni volta che viene applicata l'alimentazione per garantire una sensibilità ottimale al fumo. Dopo l'installazione, le condizioni di funzionamento del rivelatore di fumo possono variare nel tempo, il che può influire sulla sua funzione di rilevamento del fumo e richiedere una ricalibrazione. Ci sono due modi per ricalibrare il rivelatore di fumo: calibrazione automatica e calibrazione manuale.

**Calibrazione automatica:**

* Dopo l'accensione, il rivelatore di fumo eseguirà la calibrazione automatica dopo 4 ore.
* Dopo la prima calibrazione automatica, il rilevatore di fumo eseguirà la calibrazione automatica ogni mese. Durante il processo di calibrazione automatica, il rilevatore di fumo non emetterà alcun suono.
* Se la calibrazione automatica non riesce, il LED ambra lampeggerà ogni secondo accompagnato da bip continui.
* Quando la calibrazione automatica del rilevatore di fumo fallisce, la funzione di allarme fumo continuerà a funzionare normalmente utilizzando il valore di soglia preso dall'ultima calibrazione riuscita.

**Calibrazione manuale:**

* La calibrazione manuale può essere eseguita in qualsiasi momento a piacere:
  1. Premere e tenere premuto il pulsante per 10 secondi e rilasciare quando il rivelatore di fumo emette 2 beep.
  2. Il rilevatore di fumo entrerà nel processo di calibrazione. L'indicatore LED lampeggerà ogni 2 secondi.
  3. Dopo che il rilevatore di fumo ha terminato la ricalibrazione, emetterà due rapidi bip per indicarlo. Il LED si spegnerà.
  4. Se il processo di calibrazione fallisce, il rilevatore di fumo emetterà un suono di allarme. Rimuovere e reinserire la batteria per riavviare nuovamente il processo.

## ***Identificazione del dispositivo***

La funzione è disponibile per identificare il rivelatore SDCO tra i tuoi dispositivi inviando comandi Z-Wave al Gateway. Se il dispositivo riceve il segnale con successo, il LED del dispositivo inizierà a lampeggiare. Il numero di cicli di lampeggio è programmabile usando i comandi Z-Wave Indicator CC. Si prega di fare riferimento a “***Formato dati della Command Class”*** sezione per i dettagli.

## ***Ripristino di fabbrica***

*(Usare il ripristino di fabbrica solo quando il Pannello di Controllo/Gateway di rete è assente o non funzionante).*

* Premere e tenere premuto il pulsante sul rivelatore SDCO per 20 secondi. Rilasciare il pulsante quando si sentono 3 beep per eseguire il ripristino delle impostazioni di fabbrica.

{% hint style="warning" %}
Nota:

Il ripristino di fabbrica dell'SDCO lo riporterà alle impostazioni predefinite di fabbrica (escluso dalla rete Z-Wave). Il gateway o il pannello di controllo Z-Wave manterrà comunque le sue impostazioni Z-Wave. Fare riferimento al manuale del gateway o del pannello di controllo su come rimuovere le impostazioni Z-Wave dell'SDCO.
{% endhint %}

## **Manutenzione e pulizia**

La manutenzione e la pulizia regolari aiuteranno a mantenere il tuo rivelatore SDCO in buone condizioni di funzionamento.

* Testare il rivelatore SDCO settimanalmente per verificare che l'allarme e gli indicatori funzionino correttamente.
* Pulire il rivelatore SDCO almeno una volta ogni 6 mesi.
  * Rimuovere delicatamente con l'aspirapolvere lo sporco/la polvere/le piccole particelle accumulate nella camera di rilevamento del fumo e nelle fessure.
  * Pulire la scocca passandola accuratamente con un panno umido e asciugarla. Non far entrare acqua all'interno dell'allarme.
  * Non usare mai detergenti, solventi o agenti pulenti sul rivelatore.
* Evitare di spruzzare deodoranti per ambienti, lacca per capelli o altri aerosol vicino al rivelatore SDCO.
* Non verniciare né modificare il rivelatore in nessuna circostanza.

## **Scadenza**

Il rivelatore SDCO ha una durata massima di vita di **10 anni** dalla data di installazione. Dovresti sostituire immediatamente il rivelatore SDCO dopo 10 anni di servizio.

Si raccomanda di scrivere la data “Sostituire entro” (10 anni dalla data di installazione) sul retro del rivelatore prima dell'installazione.

## **Installazione**

### ***Guida all'installazione***

* Si raccomanda di installare il dispositivo nella zona centrale del soffitto. Quando è montato sul soffitto, il PIR offre prestazioni di rilevamento migliori contro il movimento orizzontale.
* L'altezza di montaggio ideale per il rivelatore SDCO è da 2,4 metri a 3 metri. Un montaggio sopra i 3 metri potrebbe influire sulle prestazioni di rilevamento.
* Non installare il rivelatore nelle seguenti posizioni:
  * La cucina – il fumo della cottura potrebbe causare un allarme indesiderato.
  * Vicino a una ventilazione, lampada fluorescente o condizionatore d'aria – le correnti d'aria generate potrebbero influire sulla sensibilità del rivelatore.
  * Vicino a travi del soffitto o sopra un armadio – l'aria stagnante in queste aree può influenzare la sensibilità del rilevatore.
  * Nel punto più alto di un “**A**” tipo di soffitto a telaio.

<figure><img src="https://827182699-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FTQPX8MT8y4JzIIgSYzxh%2F10.png?alt=media&#x26;token=bf4cf3f2-8ead-4244-9826-30d16fa1c7fd" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

* Il rivelatore SDCO può supportare una copertura di rilevamento entro un raggio di 4 metri.

<figure><img src="https://827182699-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2Fhmt5roeBYHqMHOm9fpON%2F10.png?alt=media&#x26;token=21034152-e767-4ddb-8826-a3b3b9ff0066" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### ***Raccomandazione di installazione***

* **Limitazioni**
  * Non esporre il rivelatore SDCO alla luce solare diretta.
  * Evitare di installare il rivelatore SDCO in aree dove dispositivi come condizionatori o riscaldatori possono causare rapidi cambiamenti di temperatura nell'area di rilevamento.
  * Evitare grandi ostacoli nell'area di rilevazione.
  * Non puntare direttamente verso fonti di calore, ad es. fuochi o caldaie, e non sopra i radiatori.

## ***Montaggio del rilevatore SDCO***

**Passo 1.** Prima di iniziare, individuare il circuito di interruzione o la scatola dei fusibili.

**Passo 2.** Una volta individuato, aprire la porta e spegnere l'interruttore principale.

**Passo 3.** Posizionare il rivelatore SDCO nella posizione di montaggio desiderata e utilizzare il Test di Portata per assicurarsi che il Pannello di Controllo possa ricevere il segnale dal punto di montaggio.

**Passo 4.** Sono forniti due connettori di giunzione Wago 221. Estrarne uno. Sollevare la leva e inserire il filo bianco.

**Passo 5.** Spingere la leva verso il basso. L'involucro trasparente consente di verificare se il filo è collegato correttamente. **Assicurarsi che il filo sia tenuto saldamente in posizione prima di procedere.**

**Passo 6.** Ripetere il Passaggio 4 e il Passaggio 5 per inserire il filo nero. Inserire i due fili sullo stesso lato (destro), come mostrato sotto, dei due connettori facilita l'installazione nei passaggi successivi.

**Passo 7.** Inserire i fili AC nei due connettori rispettivamente, come mostrato sotto.

<figure><img src="https://827182699-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FX5Yjtxp6KKlyspaIVGV5%2F10.png?alt=media&#x26;token=d6820bcb-f1ce-497d-ae01-0db78cf0453d" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

**Passo 8.** Il rilevatore SDCO dispone di una staffa di montaggio per installazione a soffitto. La staffa offre flessibilità bidirezionale.

**Passo 9.** Utilizzare i 4 fori sulla staffa come modello per praticare i fori e inserire i tasselli se necessario.

**Passaggio 10.** L'utente può ruotare la staffa di montaggio in senso orario o antiorario per bloccare il gancio. Assicurarsi che i tasselli siano a filo con la superficie di montaggio.

**Passaggio 11.** Una volta che la posizione è soddisfacente, fissare la staffa di montaggio al soffitto con le viti.

**Passaggio 12.** Rimuovere accuratamente la polvere, altrimenti può sporcare il sensore e impedirne il corretto funzionamento in caso di emergenza.

**Passaggio 13.** Usare un cacciavite a croce per rimuovere la vite di fissaggio del vano batteria. Rimuovere il coperchio del vano batteria e collegare il cavo alla scheda PCB del rivelatore SDCO. Il design antifalso fornisce una procedura di installazione semplice.

<figure><img src="https://827182699-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FY1KuIIFZMDJCL5u0Y0P3%2F10.png?alt=media&#x26;token=a05d6d28-e4a3-4620-a246-3e5b2eebc410" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

**Passaggio 14.** Mettere i due connettori di giunzione nello spazio accanto alla batteria ricaricabile.

**Passaggio 15.** Riposizionare il coperchio del vano batteria nel suo posto e serrare la vite di fissaggio. Il foro preforato sul coperchio ne aumenta la flessibilità.

**Passaggio 16.** L'SDCO ha tre tacche sul retro del coperchio (come mostrato sotto) per agganciare il dispositivo alla staffa di montaggio.

**Passaggio 17.** Tenere il rivelatore SDCO con cura e agganciarlo alla staffa di montaggio.

**Passaggio 18.** Ruotare il rilevatore SDCO in senso orario per bloccare il gancio. L'installazione è ora completa.

**Passaggio 19.** Accendere l'interruttore di alimentazione principale per continuare l'operazione.

## **Informazioni Z-Wave**

**Tipo di dispositivo:** Notifica sensore Allarme fumo

**Tipo di ruolo:** Slave Sempre Attivo (AOS)

**ID produttore:** 0x018E

**ID Tipo Prodotto :** 0x0003

**ID prodotto:** 0x0115

**Gruppo di Associazione Max:** 3

**Classi Comando Supportate :**

<figure><img src="https://827182699-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FlKvQvlfrtz4Ml4sh93kn%2F10.png?alt=media&#x26;token=100519ec-df69-4a9d-a1e8-a52eeb003d0a" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<figure><img src="https://827182699-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FE10UrO9vPAOK6IvVsdPx%2F11.png?alt=media&#x26;token=ca062761-de77-4bf7-bf01-0fc117939401" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### ***Gruppi Z-Wave (Versione 2 della Command Class Association)***

Gruppo 1 per “LifeLine”: (nodo max : 5)

Battery CC (COMMAND\_CLASS\_BATTERY)

SensorMultilevel CC, V11 (COMMAND\_CLASS\_SENSOR\_MULTILEVEL)

Notification CC,V8 (COMMAND\_CLASS\_NOTIFICATION)

Basic CC(COMMAND\_CLASS\_BASIC)

Device Reset Locally CC (COMMAND\_CLASS\_DEVICE\_RESET\_LOCALLY)

Gruppo 2 per “Sensor Basic set”: (nodo max : 5)

Basic CC (COMMAND\_CLASS\_BASIC)

Quando il rilevatore di fumo è attivo, invierà Basic Set (0xFF) nel Gruppo 2.

Quando il rilevatore di fumo è ripristinato, invierà Basic Set (0x00) nel Gruppo 2.

Gruppo 3 per “Scene set”: (nodo max : 5)

Scene Activation CC (COMMAND\_CLASS\_SCENE\_ACTIVATION)

Dopo l'aggiunta del Gruppo 3, invierà il comando Scene Activation quando SC, HD o CO vanno in allarme.

Dopo l'aggiunta del Gruppo 3, invierà il comando Scene Activation quando SC, HD o CO vengono ripristinati.

Si prega di fare riferimento a *Tabella 2* Controllo Sirena, invierà 00 00 quando il rilevatore di fumo è ripristinato.

### ***Formato Dati della Command Class***

#### **Guasto/ Ripristino AC: \[COMMAND\_CLASS\_NOTIFICATION] \[NOTIFICATION\_REPORT]**

* Quando viene rilevata un'interruzione dell'alimentazione AC, l'SDCO invierà un segnale di guasto AC al Pannello di Controllo. Quando l'alimentazione AC viene ripristinata, l'SDCO invierà un segnale di ripristino al Pannello di Controllo.
* Guasto AC: 00 00 00 FF 08 02 00 00
* Ripristino AC: 00 00 00 FF 08 03 00 00

#### **Batteria: \[COMMAND\_CLASS\_BATTERY] \[BATTERY\_REPORT]**

* 0x64 --- 100% Batteria piena
* 0x5A --- 90% Batteria
* 0x50 --- 80% Batteria
* 0x46 --- 70% Batteria
* 0x3C --- 60% Batteria
* 0x32 --- 50% Batteria
* 0x28 --- 40% Batteria
* 0x1E --- 30% Batteria
* 0x14 --- 20% Batteria Scarica
* 0xFF --- Batteria Morta (Interruzione)
* Interruzione --- Il dispositivo smetterà di funzionare e sia i LED Rosso che Ambra lampeggeranno ogni 4 secondi.
* Se l'interruttore della batteria è impostato su OFF, l'SDCO invierà 00% per notificare l'utente. Si noti che quando impostato su OFF, la batteria non verrà caricata quando l'alimentazione AC è connessa né servirà come fonte di alimentazione di backup quando manca l'alimentazione AC.
* Quando l'alimentazione AC è applicata, la batteria ricaricabile verrà caricata contemporaneamente e l'SDCO riporterà la percentuale di batteria al Gateway/Pannello di Controllo rispettivamente al 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90% e 100%.
* Quando l'alimentazione AC viene rimossa o si verifica un'interruzione di corrente, l'SDCO utilizzerà la sua batteria ricaricabile integrata e riporterà la percentuale di batteria. Dopo che l'alimentazione AC è stata riapplicata, l'SDCO riporterà la percentuale di batteria rilevata. Quando la tensione della batteria rilevata è 4,3V o superiore, l'SDCO riporterà la percentuale di batteria al 60% e inizierà a caricare la batteria. Quando la tensione della batteria rilevata è inferiore a 4,3V, l'SDCO riporterà la percentuale di batteria rispettiva e inizierà a caricare la batteria.

#### **Rapporto Temperatura/Umidità: \[COMMAND\_CLASS\_SENSOR\_MULTILEVEL] \[SENSOR\_MULTILEVEL\_REPORT]**

* L'utente può premere il pulsante una volta per inviare informazioni di temperatura e umidità al Pannello di Controllo.
* Temperatura: 01 42 08 CC
* Se il segnale di temperatura 01 42 **08 CC** viene trasmesso:

**08CC** può essere visualizzato come 0x**08CC** in numero esadecimale. È possibile convertire l'esadecimale in decimale e dividere per 100 per verificare il dato di temperatura (in Celsius).

0x08CC=2252=25.52℃.

* Umidità: 05 02 00 3C
* Se il segnale di umidità 05 02 **00 3C** viene trasmesso:

**003C** può essere visualizzato come 0x**003C** in numero esadecimale. È possibile convertire l'esadecimale in decimale per verificare il livello di umidità (in percentuale).

003C=0x003C=60%

#### **Test Allarme Fumo/Test Allarme Fumo Disattivato:: \[COMMAND\_CLASS\_NOTIFICATION] \[NOTIFICATION\_REPORT]**

* L'utente può premere il pulsante una volta per inviare segnali di test allarme fumo e test allarme fumo disattivato al Pannello di Controllo.
* Test Allarme Fumo: 00 00 00 FF 01 03 00
* Test Allarme Fumo Disattivato: 00 00 00 FF 01 00 01 03
* 01=tipo di allarme; 03=test allarme fumo

#### **Emergenza Fumo/Emergenza Fumo Cancellata: \[COMMAND\_CLASS\_NOTIFICATION] \[NOTIFICATION\_REPORT]**

Allarme Fumo: 00 00 00 FF 01 01 0B 77 06 00 42 61 73 65 6D 65 6E 74

Nota: 0B 77 06 00 42 61 73 65 6D 65 6E 74 corrisponde alla posizione “Seminterrato”.

* Un allarme fumo verrà attivato dopo che la concentrazione di fumo supera la soglia di rilevamento, o anche attivato manualmente inviando comandi; l'SDCO può essere silenziato ed entrare in modalità Silenzio Allarme. Fare riferimento a “***Silenziamento dell'allarme**” sezione per i dettagli.* L'SDCO invierà un rapporto di silenzio allarme nelle seguenti tre condizioni:
* Quando la concentrazione di fumo è scesa sotto la soglia di allarme, l'SDCO invierà: 00 00 00 FF 01 06 01 01
* Quando l'utente preme il pulsante per fermare l'allarme, l'SDCO invierà: 00 00 00 FF 01 06 01 02
* Quando l'utente invia un comando sirena off per fermare l'allarme, l'SDCO invierà: 00 00 00 FF 01 06 01 03 Si prega di fare riferimento al “Comando Sirena On/Off Control” per i dettagli
* Nota: Se più allarmi sono attivati, gli eventi di silenzio dell'allarme verranno inviati rispettivamente
* Dopo che l'SDCO è stato silenziato, se non viene rilevato fumo per 20 rilevazioni consecutive, l'SDCO trasmetterà un segnale di ripristino:  \
  00 00 00 FF 01 00 01 01.

#### **Emergenza Calore/Emergenza Calore Cancellata: \[COMMAND\_CLASS\_NOTIFICATION] \[NOTIFICATION\_REPORT]**

Allarme Calore: 00 00 00 FF 04 01 0B 77 06 00 42 61 73 65 6D 65 6E 74

Nota: 0B 77 06 00 42 61 73 65 6D 65 6E 74 corrisponde alla posizione “Seminterrato”

* Un allarme calore verrà attivato dopo che l'SDCO soddisfa la condizione di Rate of Rise o Calore Elevato, o anche attivato manualmente inviando comandi; l'SDCO può essere silenziato ed entrare in modalità Silenzio Allarme. Fare riferimento a “***Silenziamento dell'allarme**” sezione per i dettagli.* L'SDCO invierà un rapporto di silenzio allarme nelle seguenti tre condizioni:
* Quando la temperatura è scesa sotto la soglia di allarme, l'SDCO invierà: 00 00 00 FF 04 09 01 01
* Quando l'utente preme il pulsante per fermare l'allarme, l'SDCO invierà: 00 00 00 FF 04 09 01 02
* Quando l'utente invia un comando sirena off per fermare l'allarme, l'SDCO invierà: 00 00 00 FF 01 06 01 03 Si prega di fare riferimento al “Comando Sirena On/Off Control” per i dettagli.
* Nota: Se più allarmi sono attivati, gli eventi di silenzio dell'allarme verranno inviati rispettivamente.
* Dopo che l'SDCO è stato silenziato, se non viene rilevato calore elevato per 16 rilevazioni consecutive, l'SDCO trasmetterà un segnale di ripristino: 00 00 00 FF 04 00 01 01.

#### **Emergenza CO/Emergenza CO Cancellata: \[COMMAND\_CLASS\_NOTIFICATION] \[NOTIFICATION\_REPORT]**

Allarme CO: 00 00 00 FF 02 01 0B 77 06 00 42 61 73 65 6D 65 6E 74

Nota: 0B 77 06 00 42 61 73 65 6D 65 6E 74 corrisponde alla posizione “Seminterrato”.

* Un allarme CO verrà attivato dopo che la concentrazione di CO supera la soglia di rilevamento, o anche attivato manualmente inviando comandi; l'SDCO può essere silenziato ed entrare in modalità Silenzio Allarme. Fare riferimento a “***Silenziamento dell'allarme**” sezione per i dettagli.* L'SDCO invierà un rapporto di silenzio allarme nelle seguenti tre condizioni:
* Quando la concentrazione di CO è scesa sotto 30ppm, l'SDCO invierà: 00 00 00 FF 02 06 01 01
* Quando l'utente preme il pulsante per fermare l'allarme, l'SDCO invierà: 00 00 00 FF 02 06 01 02

**Si noti che un allarme attivato dal superamento della seconda soglia di allarme può essere silenziato premendo il pulsante.**

* Quando l'utente invia un comando sirena off per fermare l'allarme, l'SDCO invierà: 00 00 00 FF 01 06 01 03
* Nota: Se più allarmi sono attivati, gli eventi di silenzio dell'allarme verranno inviati rispettivamente.
* Dopo che l'SDCO è stato silenziato, se il CO scende sotto 30ppm per 10 rilevazioni consecutive, l'SDCO trasmetterà un segnale di ripristino: 00 00 00 FF 02 00 01 01.

#### **Posizione:**

* Quando viene attivato un allarme fumo, calore o CO, verrà inviata una notifica con il nome della posizione. Per i modelli con connessione seriale, verrà trasmessa anche la posizione preprogrammata.
* Se viene attivato un allarme fumo nel seminterrato, 00 00 00 FF 01 01 **0B 77 06 00 42 61 73 65 6D 65 6E 74** verrà inviato, come mostrato nella Tabella 1 di seguito

***Tabella 1***

<figure><img src="https://827182699-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2Fb3B7TrE4nMsNaIWFVFww%2F10.png?alt=media&#x26;token=7346a381-8f8e-4e5e-9d26-6dc6cf98dee3" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<figure><img src="https://827182699-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FFwzo3Vs0Oc4wKhZk4Pdu%2F11.png?alt=media&#x26;token=d5fc48bd-5670-4bfa-bf2a-a848cfbd2b82" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

#### **Rapporto Manomissione Aperta/Chiusa: \[COMMAND\_CLASS\_NOTIFICATION] \[NOTIFICATION\_REPORT]**

* L'SDCO è protetto da un interruttore anti-manomissione che viene compresso quando l'SDCO è agganciato alla staffa di montaggio. Quando l'SDCO viene rimosso dalla staffa di montaggio, l'interruttore anti-manomissione verrà attivato e l'SDCO invierà un segnale di manomissione aperta al pannello di controllo del sistema per avvisare l'utente di questa condizione.
* Manomissione Aperta :00 00 00 FF 07 03 00 00
* Dopo che l'SDCO è stato agganciato alla staffa di montaggio, invierà un segnale di chiusura della manomissione al pannello di controllo.
* &#x20;Manomissione Chiusa:00 00 00 FF 07 00 01 03

#### **Sensore PIR**

* L'SDCO trasmetterà un segnale al Pannello di Controllo se viene rilevato qualsiasi movimento all'interno della copertura di rilevamento IR.
* PIR Attivo: 00 00 00 FF 07 07 0B 77 06 00 42 61 73 65 6D 65 6E 74
* Nota: 00 00 00 FF 07 07 0B 77 06 00 42 61 73 65 6D 65 6E 74 corrisponde alla posizione “Seminterrato”.
* PIR Ripristino: 00 00 00 FF 07 00 01 07

#### **Scene/Controllo Sirena: \[COMMAND\_CLASS\_SCENE\_ACTIVATION] \[SCENE\_ACTIVATION\_SET] (per modelli con connessione seriale):**

* ID Scena: Tipo di allarme (Tabella 2)
* Durata Dimmerazione: 0x00\~0x14

***Tabella 2***

<figure><img src="https://827182699-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FMvpLhxmyyUL4H0yK3u0Z%2F10.png?alt=media&#x26;token=6ad8f148-c15e-4a2a-b1ea-1119c1df1674" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

* Nome posizione /Bit4\~0/Num, come mostrato nella Tabella 3 di seguito

***Tabella 3***

<figure><img src="https://827182699-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2F5BZQt7KqbCVm9ivXS8jy%2F10.png?alt=media&#x26;token=53b81c8b-a5da-4e82-86ec-b75447e4a601" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<figure><img src="https://827182699-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FicL56KwV3PeH41aFBSjg%2F11.png?alt=media&#x26;token=164a47f5-8c7b-408e-9734-37c77a3c1873" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

* Per attivare il campanello della porta, impostare ID Scena: 0x00 e Durata Dimmerazione: 0xF1.
* Per fermare la sirena e i messaggi vocali generati da questo comando, impostare ID Scena: 0x00 e Durata Dimmerazione: 0x00. **Si noti che questo comando NON può essere utilizzato per fermare la sirena e i messaggi vocali di un allarme reale.**
* Per fermare la sirena e i messaggi vocali di un allarme reale, impostare ID Scena: 0xFF e Durata Dimmerazione: 0x00.

#### **Controllo Sirena On/Off: \[COMMAND\_CLASS\_BASIC] \[BASIC\_SET]**

* La sirena dell'SDCO può essere controllata utilizzando i comandi Basic Set On/Off (solo per allarme fumo, senza indicazione di posizione).
* Per accendere la sirena usando questo comando, impostare Basic Set: 0xFF. Il modello sonoro della sirena è lo stesso di quello di un allarme fumo.
* Per spegnere la sirena usando questo comando, impostare Basic Set: 0x00. **Si prega di notare che questo comando NON può essere usato per fermare la sirena di un allarme reale.** L'SDCO entrerà in modalità Silenzio Allarme e invierà un segnale di ripristino dell'allarme dopo il periodo.

#### **Indicatore** Controllo **: \[COMMAND\_CLASS\_INDICATOR] \[INDICATOR\_SET]**

* L'indicatore LED dell'SDCO può essere controllato utilizzando i comandi Indicator Set.
* I seguenti comandi possono essere usati per impostare il comando indicatore:

<figure><img src="https://827182699-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FQIat0nsQ1b5IpLkPKc7D%2F10.png?alt=media&#x26;token=553216a7-6cae-434a-9e34-47926090aa92" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

* Imposta indicatore acceso (0xFF) --- funzione indicatore attivata
* Imposta indicatore spento (0x00) --- funzione indicatore disattivata
* Conteggio Oggetti Indicatore (0x01) --- per controllare l'ID dell'indicatore LED 1
* ID Indicatore (0x43) --- indicazione del pulsante

<figure><img src="https://827182699-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2F0XZhpnH51VH2xrVrHCmF%2F10.png?alt=media&#x26;token=28023145-e828-4993-ab68-e759b277c61a" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

* ID Indicatore (0x44) --- riavvio MCU

<figure><img src="https://827182699-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2F1rlvD6HcaqPng59L3G2P%2F11.png?alt=media&#x26;token=74d276b6-bda8-4235-89ba-2c4be5100aa4" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

* ID Proprietà (0x00-0xFE) --- numero di accensioni/spegnimenti LED

<figure><img src="https://827182699-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FrWOf0kS3ABYh3kIA4YR8%2F12.png?alt=media&#x26;token=c70f6b9f-0f53-4e05-a44b-793411880223" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

* Se desideri che l'SDCO lampeggi 5 volte per mostrare la sua posizione, invia: 0xFF 01 43 04 05
* Se desideri che l'SDCO smetta di lampeggiare una volta che hai individuato la posizione, invia: 0x00 01 43 04 05
* Per maggiori dettagli, fare riferimento a “***SDS-13781-1 Specifica Z-Wave Application Command Class***”.

#### **Configurazioni: \[COMMAND\_CLASS\_CONFIGURATION] \[CONFIGURATION\_SET]**

 Numero parametro: 0x01\~0x0A

 Dimensione: 0x01

 Riservato: 0x00

 Predefinito: 0x00

 Valore di configurazione: 0xXX

<figure><img src="https://827182699-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FpHQCPcaD4hpyAZjdKoDO%2F13.png?alt=media&#x26;token=c0ea81e5-448a-497f-9b7f-8e1552820ed0" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<figure><img src="https://827182699-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FjtSWSKpkwr4ZozYjn8of%2F10.png?alt=media&#x26;token=36da28fe-e194-4880-b672-e63058ff3432" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

 ***Tabella 4*** 0x09 (Guasto Hardware)

<figure><img src="https://827182699-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FJImBq6WMphT8R1qUbhk8%2F11.png?alt=media&#x26;token=fd27b51c-0170-47bd-a080-a885b7d602e9" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

 SD Rotto: Se Bit0=1, invierà un comando di notifica “00 00 00 FF 01 FE 00”\
 HD Rotto: Se Bit1=1, invierà un comando di notifica “00 00 00 FF 04 FE 00”\
 CO Rotto: Se Bit2=1, invierà un comando di notifica “00 00 00 FF 02 FE 00”

 Tabella 5 0x10 (Snooze Temporaneo)

<figure><img src="https://827182699-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2F1ygXJlHQK3Sh7iILKJsy%2F12.png?alt=media&#x26;token=1c0642c5-c98c-40fc-a4dd-e750dc8b9fc9" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

#### **Ripristino di fabbrica**

Se il dispositivo è stato apprendimento e il pulsante di test viene premuto e tenuto premuto per 20 secondi insieme a 3 beep per il ripristino di fabbrica, invierà

\[COMMAND\_CLASS\_DEVICE\_RESET\_LOCALLY] \[DEVICE\_RESET\_LOCALLY\_NOTIFICATION]

 Il dispositivo sarà automaticamente escluso per la nuova versione di PC Controller.
