# VESTA-221

SD-29-HME-SC-F1

## Serie Rilevatori di Fumo

<figure><img src="https://827182699-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FFNZ6W9o2F6EOlwlEVxFx%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=f6fb8259-853f-4a3d-9b2d-3f3968519311" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

La serie SD-29 è un rilevatore di fumo wireless con sensore di movimento PIR integrato e funzione di rilevamento del calore. Progettato per proteggere la tua famiglia dai potenziali rischi di incendio, il rilevatore di fumo è in grado anche di rilevare movimenti e segnalare la temperatura agli utenti. Il rilevatore di fumo può essere interconnesso con altri rilevatori di fumo nel sistema di allarme e genererà un allarme quando qualsiasi rilevatore del sistema viene attivato **(solo SD-29-HME-SC)**.

Il rilevatore di fumo include i seguenti modelli:

<figure><img src="https://827182699-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FZKBb978dPjtNn3ftDmRP%2F1.png?alt=media&#x26;token=3eaa50e2-3505-4f77-9a3f-796a4fabf102" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

## Identificazione delle parti

![](https://827182699-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2F1rCqoSMTEjabqy0hjA4z%2F0.png?alt=media)

1. **Indicatore LED / Pulsante di Test / Luce di Emergenza**

**LED rosso**

* Flash rapido: Allarme.
* Lampeggio ogni 1 secondo: rivelatore di fumo in modalità silenziamento allarme.
* Lampeggia ogni 2 secondi: il rilevatore di fumo è in fase di riscaldamento e calibrazione.
* Lampeggio ogni 4 secondi con LED arancione: batteria scarica.
* Lampeggia brevemente: quando viene premuto il pulsante Learn per verificare se il dispositivo funziona normalmente.
* Si accende brevemente: trasmissione del segnale.

**LED arancione**

* Lampeggia ogni secondo: dispositivo acceso/Calibrazione non riuscita.
* Lampeggio ogni 4 secondi con LED ROSSO: batteria scarica.
* Lampeggia ogni 5 secondi: rileva guasto del sensore di fumo o malfunzionamento del dispositivo.
* Lampeggio ogni 45 secondi: condizione di batteria scarica

**Pulsante di apprendimento/test**

* Premere una volta il pulsante per:

&#x20;          \- Invia un segnale di supervisione/test.

&#x20;          \- Controllare la camera di rilevamento del fumo.

&#x20;          \- Silenziare l'allarme.

* Premere e tenere premuto il pulsante per 10 secondi per entrare nel processo di calibrazione.

**LED bianco (luce di emergenza)**

* La luce di emergenza inizierà a lampeggiare lentamente per avvisare gli utenti che il sistema è in allarme. **(solo SD-29-HME)**

2. **Lente IR (solo SD-29-HM/SD-29-HME)**
3. **Cicalino**
4. **Vite di fissaggio del vano batterie**
5. **Vano batteria**
6. **Ganci**
7. **Staffa di montaggio**

![](https://827182699-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FEuoknWIefPGyRHfKr5la%2F1.png?alt=media)

8. **Fori di montaggio**

&#x20;     I ganci della staffa di montaggio possono agganciarsi a questo foro di montaggio.

9. **Foglio di montaggio**

## Funzionalità

### Batteria

* Tre batterie al litio CR123 da 3V vengono utilizzate per alimentare il rilevatore di fumo.
* Il rilevatore di fumo ha un meccanismo a prova di errore che impedisce la chiusura del coperchio senza prima aver installato le batterie. Premere la linguetta e inserire tre batterie nuove nel vano.
* Quando il rilevatore di fumo ha la batteria scarica, verrà trasmesso un segnale di batteria bassa insieme alle normali trasmissioni di segnale. Il LED arancione lampeggerà con un bip a basso volume una volta ogni 45 secondi.
* I LED rosso e arancione lampeggeranno una volta ogni 4 secondi quando la batteria è esaurita.

{% hint style="warning" %}
Nota:

Quando si cambia la batteria, dopo aver rimosso la batteria vecchia, premere il pulsante di test due volte per scaricare completamente prima di inserire la batteria nuova.
{% endhint %}

### Iniziare

**Passo 1.** Mettere il pannello di controllo in modalità di apprendimento. Fare riferimento al manuale del pannello di controllo per i dettagli.

**Passo 2.** Inserire tre batterie al litio CR123 da 3V per alimentare il rilevatore di fumo. Orientare le batterie in base alla polarità indicata nel vano batteria prima dell'inserimento.

**Passo 3.** Il rilevatore di fumo emetterà 2 bip brevi e inizierà il riscaldamento per 1 minuto. Il LED rosso lampeggerà ogni 2 secondi.

**Passo 4.** Durante il periodo di 1 minuto, eseguire l'apprendimento del rilevatore di fumo.

&#x20;              **Per il modello SC (SD-29-HME-SC)**

&#x20;              a) Premere e tenere premuto il pulsante Learn/Test per 3 secondi per trasmettere un codice di apprendimento del sensore fumo/temperatura.

&#x20;              b) Premere una volta il pulsante Learn/Test per trasmettere un codice di apprendimento del sensore IR.

&#x20;              **Per il modello non-SC (SD-29-H/SD-29-HM/SD-29-HME)**

&#x20;             a) Premere una volta il pulsante Learn/Test per trasmettere un codice di apprendimento.

&#x20;            Se il pannello di controllo riceve il segnale, il rilevatore di fumo emetterà un bip a 2 toni. Fare riferimento al manuale del pannello di controllo per completare il processo di apprendimento.

**Passo 5.** Quando il rilevatore di fumo completa il riscaldamento, emetterà un bip per indicare che è entrato in modalità di calibrazione. La modalità di calibrazione dura da 1 a 9 minuti. Il LED rosso continuerà a lampeggiare ogni due secondi durante la calibrazione. L'apprendimento del rilevatore di fumo è vietato durante questo periodo.

**Passo 6.** Quando la calibrazione è completata, il rilevatore di fumo emetterà 2 bip brevi e spegnerà il LED per tornare alla modalità normale. Se il rilevatore di fumo non è stato precedentemente registrato nel pannello, premere ora il pulsante Learn/Test per completare l'apprendimento.

### Test del rivelatore di fumo

Premendo il pulsante di prova sul rivelatore di fumo, è possibile verificare se il rivelatore funziona normalmente.

* Se il rivelatore di fumo funziona normalmente, il LED rosso rimarrà acceso per 2 secondi seguito da un bip a 2 toni.
* Se il cicalino emette 3 beep a 2 toni, il “**Camera ottica**” del rivelatore è sporca o guasta.

### ***Modalità di test per la funzione IR***

* Il rilevatore di fumo può essere messo in modalità Test premendo il pulsante Test. Ogni volta che si preme il pulsante Test, il rilevatore di fumo trasmetterà un segnale di prova al pannello di controllo per un test della portata radio ed entrerà in modalità di prova per 3 minuti. Uscirà automaticamente dalla modalità Test dopo 3 minuti e tornerà alla modalità normale. In modalità Test, il timer di sospensione è disabilitato e l'indicatore LED lampeggerà ogni volta che viene rilevato un movimento.

### Supervisione

* Il rilevatore di fumo trasmetterà un segnale di supervisione per segnalare il suo stato regolarmente secondo le impostazioni dell'utente. L'intervallo predefinito di fabbrica è di 30\~50 minuti. L'utente può anche premere una volta il pulsante Test per trasmettere manualmente un segnale di supervisione.

### ***Rilevazione della temperatura*****&#x20;(solo SD-29-H/SD-29-HM/SD-29-HME)**

* Il sensore di temperatura misura la temperatura ogni 10 secondi e trasmette la lettura della temperatura al pannello di controllo ogni 30\~33 minuti.
* Gli utenti possono anche premere una volta il pulsante di prova per trasmettere manualmente la lettura della temperatura attuale.

### Attivazione dell'allarme

Il rilevatore di fumo attiverà l'allarme antincendio quando viene attivata la sua funzione di rilevamento del fumo o di rilevamento di calore elevato. Quando un allarme viene attivato, il rilevatore di fumo trasmetterà un segnale di allarme e attiverà un allarme con il suo cicalino integrato.

#### **Rilevamento fumo:**

* Il rivelatore controlla la concentrazione di fumo ogni 8 secondi
* L'allarme viene attivato ogni volta che la concentrazione di fumo supera la soglia di rilevazione e continuerà finché la concentrazione di fumo non scende al di sotto della soglia di allarme.
* Il LED rosso lampeggerà rapidamente durante l'allarme.

#### **Rilevamento del calore:**

* Il rilevatore di fumo controlla la temperatura ogni 10 secondi. L'allarme verrà attivato nelle seguenti condizioni:

\- Quando la temperatura aumenta di 8,25°C al minuto (velocità di aumento).

\- Quando la temperatura supera i 57,25°C (calore elevato).

* Il LED rosso lampeggerà ogni secondo durante un allarme. Il rilevatore di fumo smetterà di suonare l'allarme solo se la temperatura scende al di sotto della soglia di allarme:
* Se l'allarme è stato attivato dalla condizione di aumento rapido della temperatura (8,25°C al minuto o più), la temperatura deve scendere di 4°C rispetto alla temperatura massima rilevata affinché il rilevatore smetta di allarmare.
* Se l'allarme è stato attivato da una condizione di calore elevato (57,25°C), la temperatura deve scendere al di sotto di 49°C affinché il rilevatore di fumo smetta di allarmare.
* Il rilevatore di fumo trasmetterà un segnale di ripristino se non viene rilevato fumo o alto calore per 160 secondi.
* Se la condizione di allarme persiste, il rivelatore rinvierà un segnale di allarme ogni 2 minuti.

#### **Rilevamento IR: (solo SD-29-HM/SD-29-HME)**

* Il rilevatore di fumo trasmetterà un segnale al pannello di controllo se viene rilevato un movimento all'interno della copertura di rilevamento IR. Il cicalino non suonerà e il LED non lampeggerà. Fare riferimento al pannello di controllo per i dettagli.

### Luce di Emergenza (solo SD-29-HME)

* Il rilevatore di fumo ha una luce di emergenza integrata che può fornire avvisi visivi in caso di emergenza. Quando il rilevatore di fumo viene attivato, la luce di emergenza inizierà a lampeggiare lentamente per indicare che il sistema è in allarme.

### *Interconnessione* *(solo SD-29-HME-SC)*

* Il rilevatore di fumo è interconnesso con altri rilevatori di fumo nel sistema di allarme. Quando un rilevatore di fumo attiva il proprio allarme, il pannello di controllo notificherà agli altri rilevatori di fumo di attivare anch'essi l'allarme anche se non hanno ancora rilevato fumo. La durata dell'allarme sarà conforme alle impostazioni del pannello di controllo.
* Non è possibile premere il pulsante funzione per silenziare un allarme attivato da altri rilevatori di fumo.
* L'allarme verrà ripristinato solo dopo un timeout di 3 minuti o fino a quando l'altro rilevatore di fumo, che ha attivato l'allarme, trasmette un segnale di ripristino.

### Silenziamento dell'allarme

* Quando il rilevatore di fumo è in allarme, premendo il pulsante di prova il rilevatore entrerà in modalità silenzio allarme per silenziare l'allarme per 9 minuti. Il buzzer smetterà di suonare solo dopo che l'allarme è stato attivato per almeno 1 minuto. Se il pulsante viene premuto prima che il tempo di allarme raggiunga 1 minuto, il rilevatore di fumo aspetterà che il tempo di allarme raggiunga 1 minuto prima di silenziare l'allarme.
* Durante il periodo di silenzio allarme di 9 minuti, il LED rosso lampeggerà una volta al secondo. Il rilevatore di fumo continuerà a monitorare la concentrazione di fumo durante il periodo di silenzio dell'allarme:
* Dopo la scadenza del periodo di silenzio allarme di 9 minuti, se la concentrazione di fumo è scesa al di sotto della soglia di allarme, il rilevatore di fumo emetterà un bip a 2 toni e tornerà al funzionamento normale senza suonare l'allarme.
* Se la concentrazione di fumo supera ancora la soglia di allarme, il rivelatore ricomincerà a suonare.
* Se la concentrazione di fumo continua ad aumentare durante il periodo di silenzio dell'allarme e supera una seconda soglia di allarme, il rilevatore di fumo ricomincerà ad allarmare. Un allarme attivato dal superamento della seconda soglia di allarme non può essere silenziato premendo il pulsante di prova.

### Ricalibrazione

Poiché le condizioni operative del rivelatore possono variare dopo un certo tempo dall'installazione, potresti voler ricalibrare il rivelatore per acquisire un nuovo valore di soglia di rilevazione del fumo e garantire prestazioni ottimali del rivelatore. Per fare ciò:

* Premere e tenere premuto il pulsante di prova per 10 secondi e rilasciare quando il rivelatore emette 2 beep. Il dispositivo emetterà un altro beep dopo 5 secondi e inizierà la calibrazione. Il LED rosso lampeggerà ogni 2 secondi per indicarlo.
* Il processo di calibrazione dura da 1 a 9 minuti.
* Quando la calibrazione è terminata, il rilevatore di fumo emetterà un bip a due toni. Il LED rosso smetterà di lampeggiare per indicare che è tornato alla modalità normale.
* Se la calibrazione fallisce, il rivelatore emetterà un beep continuo e il LED arancione lampeggerà ogni secondo. Rimuovere la batteria, premere due volte il pulsante di prova per scaricare completamente e quindi reinserire le batterie per riavviare il rivelatore.

## Installazione

### Guida all'installazione

* Si raccomanda che il sito di installazione sia nell'area centrale del soffitto.
* Non posizionare il rilevatore nelle seguenti posizioni:

&#x20;                \- Cucina – Il fumo da cottura potrebbe causare un allarme indesiderato.

&#x20;                 \- Vicino a una ventola di ventilazione, lampada fluorescente o impianto di condizionamento – le correnti d'aria da essi prodotte possono influenzare la sensibilità del rilevatore.

&#x20;                  \- Vicino a travi del soffitto o sopra un armadio – l'aria stagnante in queste aree può influenzare la sensibilità del rilevatore.

&#x20;                   \- Sulla sommità di un "**A**” tipo di soffitto a telaio.

<figure><img src="https://827182699-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FKD1l5mZ6dVE8i2Q1GeAn%2F4.png?alt=media&#x26;token=0f2a3a37-4315-4257-bbfd-4cbc8be27683" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### Raccomandazione di installazione

* **Si raccomanda di installare il rivelatore nelle seguenti posizioni.**

&#x20;      \- In un'area del soffitto con piena visibilità della sua copertura di rilevamento, non ostruita da elettrodomestici e mobili.

&#x20;      \- Vicino all'ingresso di una stanza o di una casa per monitorare l'attività di ingresso.

* **Limitazioni**

&#x20;      \- Non installare il rilevatore di fumo esposto alla luce solare diretta.

&#x20;       \- Evitare di installare il rilevatore di fumo in aree dove dispositivi possono causare rapidi cambiamenti di temperatura nell'area di rilevamento, ad es. condizionatori, riscaldatori, ecc.

&#x20;       \- Evitare grandi ostacoli nell'area di rilevamento.

&#x20;       \- Non puntare direttamente verso fonti di calore es. fuochi o caldaie, e non sopra radiatori.

&#x20;        \- Evitare oggetti in movimento nell'area di rilevamento es. tende, decorazioni da parete ecc.

* Premere il pulsante di prova per entrare in modalità di test. Cammina nell'area protetta notando quando il LED si accende e verifica che la copertura di rilevazione sia adeguata.
* Quando la copertura di rilevamento risulta soddisfacente, l'installazione è completata.

### Montaggio del rivelatore di fumo

**Passo 1.** Posizionare il rilevatore di fumo nel punto di montaggio desiderato e utilizzare la funzione di Test di portata per assicurarsi che il rilevatore di fumo possa essere ricevuto dal pannello di controllo nel punto di montaggio.

**Passo 2.** Estrarre la scheda di montaggio inclusa nella confezione. Le dimensioni dell'immagine corrispondono alle dimensioni reali del rivelatore di fumo e il design perforato permette una facile rimozione dopo l'installazione.

**Passo 3.** Posizionare la piastra aderente al soffitto e usare i quattro fori come modello per praticare i fori e inserire i tasselli se necessario. Assicurarsi che i tasselli siano alla stessa altezza della superficie di montaggio.

**Passo 4.** Posizionare la staffa di montaggio sopra la piastra di montaggio e avvitarla al muro. La staffa offre flessibilità bidirezionale. Gli utenti possono ruotare la staffa in senso orario o antiorario per bloccare il gancio.

**Passo 5.** Il rilevatore di fumo ha tre tacche sul coperchio posteriore per un facile allineamento.

**Passo 6.** Tenere il rilevatore di fumo con cura e allineare le tre tacche con i ganci sulla staffa di montaggio.

**Passo 7.** Ruotarlo in senso orario per bloccare il gancio.

**Passo 8.** L'installazione è ora completa. È possibile staccare la scheda di montaggio.

* Il rilevatore di fumo è progettato per essere montato sul soffitto. L'altezza di montaggio ideale per il rilevatore di fumo è da 2,7 metri a 3 metri. Un montaggio oltre i 3 metri può influenzare le prestazioni di rilevamento. **(solo SD-29-HM/SD-29-HME)**
* Il rilevatore di fumo fornisce una copertura di rilevamento a 360° con diametro di 5 metri. Fare riferimento alle figure sottostanti per i dettagli di installazione

![](https://827182699-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FSX8pBt7fSuhqMGEINcbm%2F4.png?alt=media)

* Quando è montato sul soffitto, il PIR offre una migliore prestazione di rilevamento nei confronti dei movimenti orizzontali.

![](https://827182699-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2Fr8R3xqysPl23vs4oAqq0%2F5.png?alt=media)
