# VESTA-218

ELSR-35

## **Luce di Emergenza e Sirena**

<figure><img src="https://827182699-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FNdLsBd0ZrgWddzA8Q1zq%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=05a1c0dd-88cb-4297-ac8c-00fed60de20c" alt=""><figcaption><p><a href="https://vestasecurity.eu/it/product/VESTA-218/">VESTA-218</a></p></figcaption></figure>

## **Introduzione**

L'ELSR-35 è una luce di emergenza e sirena alimentata a batteria che emette avvisi acustici e si illumina quando si verifica un incendio. Il dispositivo può essere installato sulla sommità dell'uscita di emergenza per guidarti fuori dal pericolo con luci LED. Il sensore di temperatura incorporato consente all'ELSR-35 di monitorare le temperature dell'ambiente circostante.

## **Identificazione delle parti**

![](https://827182699-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2Fkhdazr2PxpR2lZXYVWlB%2F0.jpeg?alt=media)

1. **LED 1**
2. **LED 2**
3. **LED 3**
4. **Sensore di temperatura**
5. **Interruttore di Alimentazione**
6. **Pulsante di Apprendimento**
7. **Vano batteria**

L'ELSR-35 è alimentato da due batterie alcaline D da 1,5 V.

8. **Fori di montaggio**
9. **Viti di Fissaggio Inferiori**
10. **Interruttore Tamper**

L'interruttore anti-manomissione si attiverà quando l'ELSR-35 viene rimosso dalla superficie di montaggio.

**11. Sirena**

## **Funzionalità**

### ***Rilevamento batteria e batteria scarica***

La Luce di Emergenza e Sirena è alimentata da due batterie alcaline D da 1,5 V. Dispone di rilevamento batteria scarica e trasmetterà un segnale di batteria scarica quando viene rilevata una tensione batteria bassa.

Quando si cambiano le batterie, dopo aver rimosso le batterie vecchie, premere il pulsante di apprendimento un paio di volte per scaricarle completamente prima di inserire batterie nuove.

### ***Supervisione***

La Luce di Emergenza e Sirena trasmetterà un segnale di supervisione ogni 30-50 minuti in modalità di funzionamento normale. Se questo segnale non viene ricevuto, il pannello di controllo indicherà che la specifica Luce di Emergenza e Sirena sta riscontrando un problema di malfunzionamento.

### ***Rilevazione della temperatura***

L'ELSR-35 ha un sensore di temperatura integrato che monitora la temperatura dell'ambiente circostante. La temperatura viene rilevata e trasmessa al pannello di controllo ogni 30-50 minuti insieme al segnale di supervisione.

### ***Durata dell'Allarme***

Quando viene attivato un allarme incendio, fumo o CO, il pannello di controllo notificherà l'ELSR-35 di iniziare l'allarme. I LED bianchi lampeggiano una volta ogni 1,5 secondi e la sirena incorporata emette avvisi acustici per un massimo di 15 minuti.

Per silenziare e fermare l'allarme dell'ELSR-35, puoi disattivare l'allarme o inviare un segnale di spegnimento della sirena dal pannello di controllo.

### ***Protezione Tamper***

La Luce di Emergenza e Sirena è protetta da un interruttore anti-manomissione contro qualsiasi tentativo di staccare il dispositivo dalla superficie di montaggio.

Se l'ELSR-35 rileva una condizione di manomissione, verrà inviato un segnale di manomissione al pannello di controllo per avvisare l'utente della condizione. Quando la condizione di manomissione viene ripristinata, verrà inviato un segnale di ripristino della manomissione al pannello di controllo.

## **Iniziare**

### **Apprendimento**

Passo 1: Rilasciare le viti inferiori dell'ELSR-35 usando un cacciavite a croce e rimuovere il coperchio superiore.

Passo 2: Mettere il pannello di controllo in modalità di apprendimento (fare riferimento al manuale utente del pannello di controllo per i dettagli).

Passo 3: Far scorrere l'interruttore di alimentazione in posizione ON per accendere l'ELSR-35. Tutti i LED lampeggeranno una volta.

Passo 4: Premere il pulsante Learn una volta. L'ELSR-35 emetterà un breve bip e i LED 1 e 3 si accenderanno brevemente. L'ELSR-35 è ora in modalità di apprendimento e trasmetterà un codice di apprendimento al pannello di controllo.

Passo 5: Se il pannello di controllo non ha ricevuto un codice di apprendimento, premere di nuovo il pulsante Learn.

Passo 6: Se il pannello di controllo riceve il codice di apprendimento, elencherà le informazioni del dispositivo come sirena e sensore di temperatura. Seguire le istruzioni del manuale del pannello di controllo per completare la procedura di apprendimento. Verrà inviato un riconoscimento all'ELSR-35. Quando il riconoscimento viene ricevuto, la Luce di Emergenza e Sirena emetterà due brevi bip e lampeggerà il LED 2 una volta per indicare che il processo di apprendimento è riuscito. L'ELSR-35 uscirà quindi dalla modalità di apprendimento.

## **Installazione**

### ***Guida all'installazione***

* L'ELSR-35 è progettato con una custodia impermeabile, solitamente installata sulla sommità dell'uscita di emergenza.
* L'ELSR-35 è progettato per essere montato su una superficie piana con viti di fissaggio e tasselli forniti.
* La base ha 2 fori di montaggio per consentire di avvitare l'ELSR-35 al muro.

### ***Montaggio dell'ELSR-35***

1. Trovare la posizione in cui l'ELSR-35 deve essere montato.
2. Rimuovere il coperchio superiore rilasciando le viti inferiori con un cacciavite a croce e tirando con cura fuori la scocca esterna.
3. Tenere l'ELSR-35 nella posizione in cui sarà montato.
4. Individuare i 2 fori di montaggio, montare e fissare l'ELSR-35 al muro utilizzando le viti grandi e i tasselli forniti. Serrare le viti con un cacciavite a croce. Assicurarsi che l'interruttore anti-manomissione sia completamente premuto contro il muro.

{% hint style="warning" %}
L'interruttore anti-manomissione è fissato con un pulsante nella parte posteriore della base. Quando il dispositivo viene staccato dal muro, il pulsante verrà rilasciato e l'allarme si attiverà. Assicurarsi che il pulsante sia completamente premuto quando il dispositivo è montato. Se c'è uno spazio, riempirlo con un materiale di distanziamento adeguato.
{% endhint %}

5. Riposizionare il coperchio superiore sulla parte superiore della base e premere verso il basso (come mostrato nell'immagine a destra). Serrare le viti inferiori usando un cacciavite a croce.
6. L'installazione è ora completata.

![](https://827182699-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FY1cZW7HPP0Y8XVjHmdYT%2F9.png?alt=media)

## **Ripristino di fabbrica**

La Luce di Emergenza e Sirena può essere ripristinata e la memoria cancellata. Ogni volta che l'ELSR-35 viene rimosso dal pannello di controllo, dovrebbe essere riportato alle impostazioni di fabbrica per cancellare la memoria del pannello di controllo, altrimenti la Luce di Emergenza e Sirena continuerà a emettere allarme se riceve un segnale di incendio/fumo/CO dal pannello.

Passo 1. Rimuovere l'ELSR-35 dall'elenco dei dispositivi del pannello di controllo (fare riferimento al manuale di istruzioni del pannello di controllo).

Passo 2: Rilasciare le viti inferiori del coperchio superiore usando un cacciavite a croce, rimuovere il coperchio superiore.

Passo 3: Far scorrere l'interruttore di alimentazione in posizione OFF.

Passo 4: Premere e tenere premuto il pulsante Learn e far scorrere l'interruttore delle batterie in posizione ON. Continuare a tenere premuto il pulsante Learn per 7 secondi. Rilasciare il pulsante Learn quando si sente 2 brevi bip e un bip lungo. I parametri precedenti nella Luce di Emergenza e Sirena verranno cancellati e tornerà alla modalità normale.
