# VESTA-172

## **Sensore di qualità dell'aria (AQS-2-ZW)**

<figure><img src="https://827182699-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FnDqp4qSuWm5BrwnC8x3e%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=c94e64db-8683-4928-840b-753155651d17" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Il sensore di qualità dell'aria AQS-2 è un sensore Z-Wave™ per la qualità dell'aria interna progettato per rilevare e monitorare la concentrazione di CO2. Il sensore di qualità dell'aria è compatibile solo con Gateway/Pannello di controllo Z-Wave. Z-Wave è un protocollo di comunicazione wireless che utilizza un radio RF a basso consumo. Sfruttando la rete mesh Z-Wave, i comandi possono essere instradati verso la loro destinazione tramite prodotti Z-Wave intermedi in ascolto.

## **Identificazione delle parti**

![](https://827182699-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2F6h1O1OsGNoFFQgxehNLi%2F0.jpeg?alt=media)

**1. Pulsante funzione**

* Premere il pulsante una volta per inviare segnali del livello di concentrazione di CO2.
* Premere il pulsante 3 volte entro 1 secondo per trasmettere un codice di apprendimento.
* Premere e tenere premuto il pulsante per 10 secondi per eseguire il ripristino alle impostazioni di fabbrica.

**2.** **Jack DC**

Si collega a un adattatore DC 12V 1A

## **Funzionalità**

### ***Alimentazione***

Il sensore di qualità dell'aria è alimentato collegandolo a un adattatore con uscita DC 12V e 1A. Assicurarsi di usare solo un adattatore con la corretta tensione AC per evitare danni ai componenti, oppure usare esclusivamente l'adattatore di alimentazione AC incluso con il sensore di qualità dell'aria.

Se viene rilevato un guasto di alimentazione AC, il sensore di qualità dell'aria invierà un rapporto di guasto AC al Pannello di controllo.

### ***Rilevamento di anidride carbonica***

* Il sensore di qualità dell'aria misura la concentrazione di CO2 ogni 5 secondi e invia i dati al Pannello di controllo ogni 30 minuti. Se la concentrazione di CO2 cambia di +/- 100 ppm per due volte consecutive, il sensore di qualità dell'aria segnalerà al Pannello di controllo.
* Se la concentrazione di CO2 rilevata è superiore a 1000 ppm, l'AQS-2 invierà un segnale di allarme CO2 al Pannello di controllo. Se la concentrazione di CO2 scende sotto i 1000 ppm, l'AQS-2 invierà un segnale di ripristino CO2 al Pannello di controllo.

### ***Aggiunta Dispositivo (Inclusione)***

Questo prodotto può essere incluso e operare in qualsiasi rete Z-Wave con altri dispositivi certificati Z-Wave di altri produttori e/o altre applicazioni. Tutti i nodi non alimentati a batteria nella rete agiranno come ripetitori indipendentemente dal produttore per aumentare l’affidabilità della rete.

1. Collegare l'adattatore di alimentazione AC; connetterlo al jack DC del sensore di qualità dell'aria per alimentarlo.
2. Mettere il Gateway Z-Wave o il Pannello di controllo in **Inclusione** modalità (fare riferimento al manuale del Gateway Z-Wave o del Pannello di controllo).
3. Entro 1 secondo, premere il pulsante funzione 3 volte.
4. Fare riferimento al manuale operativo del Gateway Z-Wave o del Pannello di controllo per completare il processo di inclusione.

Se il sensore è già **aggiunto** (incluso) in un altro Gateway/Pannello di controllo Z-Wave, o se il sensore non può essere aggiunto all'attuale Gateway/Pannello di controllo Z-Wave, procedere prima con l'esclusione (vedere ***Rimozione Dispositivo***) prima di tentare di **includerlo** in esso nell'attuale Gateway/Pannello di controllo Z-Wave.

### ***Rimozione Dispositivo (Esclusione)***

Il sensore di qualità dell'aria deve essere rimosso dalla rete Z-Wave esistente prima di essere incluso in un'altra. Sono disponibili due metodi per escludere un dispositivo.

#### **Modalità di esclusione**

1. Mettere il Gateway Z-Wave o il Pannello di controllo in **Modalità esclusione** (fare riferimento al manuale del Gateway Z-Wave o del Pannello di controllo).
2. Entro 1 secondo, premere il pulsante funzione 3 volte e il dispositivo sarà rimosso dalla rete Z-Wave.

#### **Ripristino di fabbrica**

*(Usare il ripristino di fabbrica solo quando il Pannello di Controllo/Gateway di rete è assente o non funzionante).*

* Premere e tenere premuto il pulsante funzione per 10 secondi per eseguire il ripristino alle impostazioni di fabbrica.

{% hint style="info" %}
Il ripristino alle impostazioni di fabbrica del dispositivo lo riporterà alle impostazioni predefinite di fabbrica (escluso dalla rete Z-Wave). Il Gateway Z-Wave o il Pannello di controllo manterranno comunque le loro impostazioni Z-Wave. Fare riferimento al manuale del Gateway o del Pannello di controllo su come rimuovere le impostazioni Z-Wave del dispositivo.
{% endhint %}

## **Installazione**

### ***Posizionamento del sensore di qualità dell'aria***

Il sensore di qualità dell'aria dovrebbe essere posizionato su una superficie piana con area libera intorno a esso nella stanza che si desidera monitorare.

Più è aperta la posizione di posizionamento, più accurate saranno le misurazioni della qualità dell'aria.

## **Informazioni Z-Wave**

**Tipo generico:** Switch Multilivello

**Tipo specifico:** Color Tunable Multilevel

**ID tipo prodotto:** 0x0004

**ID prodotto:** 0x0020

**Tipo di ruolo:** Slave Sempre Attivo (AOS)

**Sicurezza:** S2 Non autenticato

**Supporto/Classi di Comando**

**Supporto CC obbligatorio:**

* &#x20;Z-Wave Plus Info CC, V2
* Sensor Multilevel CC, V11 (security 2)
* Association CC, V2 (security 2)
* Multi Channel Association CC, V3 (security 2)
* Association Group Information CC (security 2)
* Manufacturer Specific CC, V2 (security 2)
* Transport Service CC, V2
* Version CC, V3 (security 2)
* Device Reset Locally CC (security 2)
* Power level CC (security 2)
* Security CC
* Security 2 CC
* Supervision CC
* Firmware Update MD CC, V4 (security 2)

### ***Gruppi Z-Wave (Versione 2 della Command Class Association)***

L'AQS può essere impostato per inviare report ai dispositivi Z-Wave associati. Supporta 1 gruppo di associazione. Gruppo 1 per “LifeLine”: (nodi massimi: 5)

Sensor Multilevel (COMMAND\_SWITCH\_MULTILEVEL, SWITCH\_MULTILEVEL\_REPORT)

Ripristino Dispositivo Localmente

(COMMAND\_CLASS\_DEVICE\_RESET\_LOCALLY, DEVICE\_RESET\_LOCALLY\_NOTIFICATION)

**Sensor Multilevel:** Quando i livelli di CO2 rilevati cambiano, l'AQS trasmetterà il comando multilevel del sensore.

**Ripristino di fabbrica:** Quando l'AQS è stato ripristinato allo stato predefinito di fabbrica, invierà Device Reset Locally a tutti i nodi del Gruppo 1.

### ***Formato Dati della Command Class***

* Report CO2: \[COMMAND\_CLASS\_SENSOR\_MULTILEVEL] \[SENSOR\_MULTILEVEL\_REPORT]
  * Se viene trasmesso il segnale CO2 11 02 06 99, 0699 può essere considerato come 0x0699 in numero esadecimale. È possibile convertire l'esadecimale in decimale per verificare il valore CO2. 0699=0x0699=1689ppm
