# VESTA-158

**TAS-9/TAS-9E**

## SENSORE DI TEMPERATURA CON SONDA ESTERNA VESTA

<figure><img src="https://827182699-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FsC0j9J1MfB8a5ONRIpdl%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=b38cfa52-e6b4-4edc-8edd-cbd68beaa334" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

TAS-9 è un dispositivo sensore di temperatura wireless. Trasmette le condizioni di temperatura al Pannello di Controllo ogni 30-50 minuti e un segnale di allarme quando la temperatura supera o scende al di sotto dell'intervallo di funzionamento normale impostato tramite Dip Switch.

Il Sensore di Temperatura include i seguenti modelli:

&#x20;**TAS-9:** Sensore di temperatura con sensore di temperatura incorporato.

&#x20;**TAS-9E:** Sensore di temperatura con sonda di temperatura esterna.

## ***Identificazione delle parti***

<figure><img src="https://827182699-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2Fjd1RDGfsDi0q0bZDt1Ys%2F1.png?alt=media&#x26;token=5ad60c7d-cce1-4ee2-b928-2aa1101b17cc" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Rimuovere il coperchio allentando la vite di fissaggio inferiore; l'interno del Sensore di Temperatura verrà rivelato come mostrato.

1. **Morsettiera per sonda di temperatura esterna (solo TAS-9E)**

&#x20;       Morsettiera opzionale per collegare una sonda di temperatura esterna.

2. **Interruttore Tamper**

&#x20;      Quando il Sensore di Temperatura è correttamente installato, l'interruttore anti-manomissione verrà compresso.

&#x20;      A **Tamper chiuso** segnale viene trasmesso quando il Tamper è compresso.

&#x20;      A **Tamper aperto** segnale viene trasmesso quando il Tamper è rilasciato.

3. **LED interno**

&#x20;       Lampeggia rapidamente per 2 secondi –

&#x20;       Interruttore Tamper chiuso/aperto, pulsante Learn/Test premuto. Lampeggia ogni 4 secondi – Batteria scarica

&#x20;       Il LED lampeggia una volta ogni 4 secondi per indicare batteria scarica e tutte le operazioni sono interrotte. Fare riferimento a **Batteria** per cambiare e ripristinare la funzione del Sensore di Temperatura.

4. **Blocco funzioni DIP Switch**
5. **Pulsante di apprendimento/test**

&#x20;      Premere il pulsante una volta per inviare un codice di apprendimento insieme a un codice di stato per informare il pannello di controllo dello stato del Sensore di Temperatura.

6. **Vano batteria**
7. **Connettore per sonda di temperatura esterna (solo TAS-9E)**

<figure><img src="https://827182699-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FnfuY5fJ143IkWhQ0DfU2%2F2.png?alt=media&#x26;token=51dd97d5-feef-4797-9a58-b128486fb2b1" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

8. **Sonda di temperatura esterna (solo TAS-9E)**
9. **Sonda di temperatura interna**

## ***Batteria***

Il Sensore di Temperatura utilizza una **batteria al litio CR123 - 3V**. Si prega di sostituire sempre la batteria con la dimensione e la tensione corrette.

Quando il sensore di temperatura è con batteria scarica, un segnale di batteria scarica verrà inviato al pannello di controllo insieme alle trasmissioni regolari in modo che il pannello di controllo visualizzi lo stato di conseguenza.

Quando la batteria è esaurita, il LED lampeggia ogni 4 secondi e il Sensore di Temperatura interrompe tutte le funzioni.

### **Sostituzione della Batteria**

1. Rimuovere il coperchio allentando la vite di fissaggio inferiore. Quindi rimuovere la batteria vecchia.

II. Premere alcune volte l'interruttore Tamper o il pulsante Learn/Test.

III. Inserire una nuova batteria nel vano batteria. Si prega di orientare la batteria secondo la polarità corretta.

IV. Riposizionare il coperchio.

## ***Supervisione***

* Un segnale di supervisione viene inviato ogni 30-50 minuti insieme alla lettura della temperatura corrente e allo stato della batteria.
* Il tempo di supervisione viene azzerato ogni volta che viene trasmesso un segnale. (come **Tamper aperto** segnale, **Tamper chiuso** segnale, ecc.).

## ***Iniziare***

* Rimuovere la vite di fissaggio e l'insieme del coperchio
* Inserire la batteria nel portabatterie prestando attenzione a collegare correttamente la polarità.
* Mettere il Pannello di Controllo in modalità di apprendimento. Fare riferimento al manuale utente del Pannello di Controllo.
* Premere una volta il pulsante Learn/Test per inviare un codice di apprendimento al Pannello di Controllo.
* Fare riferimento al manuale utente del Pannello di Controllo per completare il processo di apprendimento.
* Per verificare la portata, mettere il Pannello di Controllo in modalità Walk Test, posizionare il dispositivo nel punto di montaggio desiderato e premere il pulsante Learn/Test per trasmettere il segnale per il test di portata.
* Quando si è certi che il Sensore di Temperatura funzioni nella posizione scelta, è possibile procedere con l'installazione.

## ***Installazione***

Ci sono due modi per montare il Sensore di Temperatura: adesivo autoadesivo o montaggio con viti.

### **Montaggio con adesivo**

1. Pulire la superficie con un adeguato sgrassatore.
2. Rimuovere la copertura protettiva da un lato del cuscinetto adesivo biadesivo e applicarlo saldamente sul retro del dispositivo.

III. Quindi rimuovere l'altra copertura e premere saldamente l'elemento nella posizione desiderata.

{% hint style="warning" %}
Nota:

Non utilizzare il metodo di installazione con cuscinetto adesivo su una superficie con vernice che si sfalda o screpolata, o su una superficie ruvida
{% endhint %}

### **Montaggio con viti**

La base ha due punti pretagliati, dove la plastica è più sottile, per scopi di montaggio. Per montare il Sensore di Temperatura

1. Rimuovere il coperchio e rompere i punti pretagliati sulla base

II. Usando i fori come modello, praticare i fori nella superficie III. Inserire i tasselli se si fissa su intonaco o mattone

IV. Avvitare la base nei tasselli, quindi riavvitare il coperchio sulla sua base.

## ***Funzionamento e attivazione dell'allarme***

* Il Sensore di Temperatura può essere selezionato per utilizzare la sonda di temperatura interna o esterna secondo l'impostazione del Dip Switch
* Le impostazioni del DIP Switch determinano anche quattro intervalli di temperatura per il funzionamento normale e la soglia di attivazione dell'allarme.
* Viene trasmesso un segnale di attivazione dell'allarme se la temperatura supera la Soglia di Attivazione dell'Allarme **per 10 minuti**.
* Viene trasmesso un segnale di ripristino dell'allarme se la temperatura scende al di sotto della Soglia di Ripristino dell'Allarme **per 4 minuti**.
* Fare riferimento alla tabella sottostante per maggiori dettagli:

<figure><img src="https://827182699-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FiUUqG1lF1macy7dxBP14%2F3.png?alt=media&#x26;token=fcc68d21-72ea-466d-aa1d-4432d3965c3f" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

* Per passare da una modalità all'altra, basta regolare i DIP switch secondo l'impostazione desiderata.
