# VESTA-037

**ACGS-23**

## **Rilevatore Acustico di Rottura del Vetro**&#x20;

<figure><img src="https://827182699-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FCQZWwItZ88LRYWG3TbLf%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=0b5f5813-9f22-4b44-838a-ecbf016dab95" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Il Rilevatore di Rottura del Vetro rileva l'alta frequenza emessa dalla rottura del vetro e trasmette un segnale per notificare la centralina del sistema di allarme quando viene attivato.

![](https://827182699-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2Ftge2nOwmrvWANQ6Deb4C%2F0.png?alt=media)

## ***Identificazione delle parti***

1. **Indicatore LED Verde (Interno)**
2. **Indicatore Rosso (Interno)**
3. **Microfono**
4. **Interruttore Dip**
5. **Vano batteria**
6. **Pulsante di apprendimento/test** -Premere il pulsante una volta per inviare un codice di apprendimento
7. **Interruttore Tamper** -L'interruttore anti-manomissione è premuto contro il coperchio posteriore e protegge il Rilevatore dall'apertura del coperchio o dalla rimozione dalla posizione di montaggio
8. **Area di Distacco -** L'Area di Distacco ha 2 intestature dove la plastica è più sottile per il montaggio con viti. Quando il Rilevatore viene rimosso con forza dalla posizione di montaggio, l'Area di Distacco si staccherà e permetterà l'attivazione dell'interruttore anti-manomissione.

## ***Indicatore LED***

* Gli indicatori LED sono all'interno del coperchio anteriore e sono visibili solo quando attivati.
* LED Rosso: Il LED rosso si attiva quando:

  * L'interruttore anti-manomissione è attivato.
  * Il pulsante di apprendimento/test è premuto.
  * Rilevamento di rottura del vetro in Modalità Test, batteria scarica o condizione di anti-manomissione aperta&#x20;

  (Il LED rosso non si accende quando la rottura del vetro viene rilevata durante il normale funzionamento)
* LED verde

Il LED Verde si attiva quando la rottura del vetro viene rilevata in Modalità Test.

## ***Iniziare***

1. Inserire la batteria per accendere il dispositivo.
2. Mettere la centralina in modalità apprendimento, fare riferimento al manuale della centralina per i dettagli.
3. Premere il pulsante di apprendimento/test una volta per trasmettere il codice di apprendimento alla centralina.
4. Fare riferimento al manuale della centralina per completare il processo di apprendimento.
5. Fare riferimento al manuale della centralina per completare il processo di apprendimento.

## ***Regolazione della sensibilità***

La sensibilità del Rilevatore di Rottura del Vetro può essere regolata utilizzando i due interruttori dip. Regolare la sensibilità per modificare la portata del rilevatore.

| Sensibilità | Interruttore Dip 1 | Interruttore Dip 2 | Raggio di rilevamento |
| ----------- | ------------------ | ------------------ | --------------------- |
| Massima     | OFF                | OFF                | 8m                    |
|             |                    |                    |                       |
| Media       | OFF                | ACCESO             | 5m                    |
|             |                    |                    |                       |
| Basso       | ACCESO             | OFF                | 3m                    |
|             |                    |                    |                       |
| Minima      | ACCESO             | ACCESO             | 1,5m                  |
|             |                    |                    |                       |

## ***Modalità Test***

La Modalità Test è utilizzata per aiutare a verificare la distanza di rilevamento del Rilevatore di Rottura del Vetro. Quando il pulsante di apprendimento/test è premuto, il Rilevatore entrerà in Modalità Test per 5 minuti. Premere nuovamente il pulsante durante il periodo di 5 minuti reimposterà il tempo della modalità test a 5 minuti.

Durante la Modalità Test, i LED Rossi si accenderanno quando viene rilevata la rottura del vetro.

### ***Test del Rilevatore***

Il Rilevatore dovrebbe essere testato per assicurarsi che sia in grado di rilevare la rottura del vetro con successo.

![](https://827182699-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FpDyx52DDfSLj6cDqjsbo%2F8.jpeg?alt=media)

### **Strumento di test**

Usare il simulatore di rottura del vetro FlexGuard FG-701 per creare il suono della rottura del vetro.

1. Impostare gli interruttori del FlexGuard FG-701 su “FLEX” e “TEST”. Premere il pulsante rosso di avvio.
2. Posizionare il FG-701 nel punto di test desiderato sul vetro e puntare l'altoparlante verso il Rilevatore. Chiudere la tenda o la copertura della finestra se presente.
3. Colpire il vetro con uno strumento ammortizzato per creare un suono di impatto sul vetro. Quando il FG-701 rileva il suono dell'impatto sul vetro, reagirà emettendo il suono di rottura del vetro.

![](https://827182699-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2F8qRVnL1s6KqCQ1LhuDQR%2F9.jpeg?alt=media)

### **Test del Rilevatore**

Posizionare il rilevatore nel luogo di installazione desiderato e assicurarsi che il livello di sensibilità sia regolato in base alla portata di rilevamento. Per un rilevamento ottimale, l'ACGS-23 dovrebbe essere rivolto verso la finestra per monitorare la rottura del vetro.

1. Usare un cacciavite per allentare la vite di fissaggio dell'ACGS-23 e rimuovere il coperchio.
2. Premere una volta il pulsante di apprendimento/test, il Rilevatore di Rottura del Vetro entrerà in Modalità Test per 5 minuti. Il LED Verde lampeggerà lentamente.
3. Premere il pulsante rosso di avvio del FG-701. Entro 8 secondi, colpire il vetro con uno strumento ammortizzato per creare un suono di impatto sul vetro. Il FG-701 risponderà producendo un impulso di audio di rottura del vetro.
4. L'ACGS-23 verrà attivato se sia il suono d'impatto sul vetro che il suono di rottura del vetro vengono ricevuti correttamente. Il LED Verde lampeggerà rapidamente e il LED Rosso si accenderà; il segnale di rottura del vetro sarà trasmesso alla centralina.

{% hint style="warning" %}
Nota:

Dopo che il pulsante rosso di avvio del FG-701 è stato premuto, se non c'è alcuna azione per 8 secondi, il simulatore si spegnerà automaticamente con un "click". Sarà necessario premere nuovamente il pulsante di avvio per riavviare il test.
{% endhint %}

## ***Funzione Supervisione***

Quando il Rilevatore di Rottura del Vetro è in funzionamento normale, trasmetterà un segnale di supervisione regolarmente ogni 30\~50 minuti.

## ***Batteria***

Il Rilevatore di Rottura del Vetro utilizza una batteria al litio 3V CR123A.

Il Rilevatore di Rottura del Vetro può rilevare la bassa tensione della batteria. Quando viene rilevata una bassa tensione, un segnale di batteria scarica verrà inviato alla Centralina insieme alle trasmissioni di segnale regolari affinché la Centralina mostri lo stato di conseguenza.

Quando si cambia la batteria, premere il pulsante di apprendimento/test un paio di volte per scaricare dopo aver rimosso la batteria prima di inserire una nuova.

## ***Spessore del vetro***

Vetro float: 3 a 6,4 mm (1/8 a 1/4”)

Vetro temperato: 2,4 a 6,4 mm (3/32 a 1/4")

Vetro armato (con rete): 3,2 a 6,4 mm (1/8 a 1/4")

Vetro stratificato: 3,2 a 6,4 mm (1/8" a 1/4")

## ***Installazione***

Il Rilevatore di Rottura del Vetro dovrebbe essere montato sul soffitto o sulla parete. Per un rilevamento ottimale, l'ACGS-23 dovrebbe essere rivolto verso la finestra per monitorare la rottura del vetro. Non deve esserci alcun ostacolo tra il Rilevatore e la finestra protetta. Il coperchio posteriore del Rilevatore ha intestature di montaggio che possono essere rotte per il montaggio con viti. In alternativa, è possibile montare il rilevatore anche con il nastro biadesivo fornito.

### **Posizione di montaggio:**

* Montare lontano da sorgenti di suono, come altoparlanti, condizionatori o motori.
* Montare il più possibile distante da finestre o porte per evitare interferenze sonore esterne.

### Montaggio con viti

1. Forare le intestature nel coperchio posteriore e usarle come modello per segnare la posizione su parete/soffitto.
2. Praticare i fori nella posizione segnate e avvitare il coperchio posteriore sulla parete/soffitto, inserire i tasselli se necessario.
3. Riporre il corpo principale del Rilevatore sul coperchio posteriore. Assicurarsi che il coperchio sia correttamente chiuso e che il dispositivo sia fissato saldamente alla parete.

### Montaggio con nastro adesivo

Quando si utilizza il nastro biadesivo fornito, assicurarsi di installare il rilevatore su una superficie piana. Non installare su superfici irregolari o in luoghi con vernici screpolate.

1. Pulire sia il coperchio posteriore del rilevatore sia la posizione di montaggio con un sgrassante adatto.
2. Applicare il nastro biadesivo al coperchio posteriore del rilevatore, quindi applicarlo alla posizione di montaggio. *\<NOTA>*
   * Quando si monta con nastro biadesivo, la protezione anti-manomissione per la rimozione dalla posizione di montaggio sarà disabilitata. La protezione contro l'apertura del coperchio rimane comunque disponibile.
