# VESTA-028

DIO-52-B

## Modulo DI/DO&#x20;

<figure><img src="https://827182699-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2Fyw6f0K9jGQmZINjRthbX%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=88c75e51-f115-4dd6-9b2b-0874a58d3f7f" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

## Introduzione

DIO-52-B è un modulo DI/DO che integra dispositivi cablati nelle reti wireless per creare risposte automatizzate e migliorare sicurezza e comodità.&#x20;

Il modulo DI/DO dispone di terminali integrati di Ingresso Digitale e Uscita Digitale. Può essere collegato a un singolo sensore, interruttore o dispositivo per ricevere un comando on/off dal Pannello di Controllo tramite DO e restituire lo stato corrente tramite DI al Pannello.

Il DIO-52-B può anche essere collegato a dispositivi separati. Con il set di regole di Home Automation nel Pannello, il dispositivo collegato al suo punto DI può diventare il trigger di eventi e il suo punto DO il responsore degli eventi. Quando nella Control Panel viene selezionata la “Modalità Seguace di Ingresso” (Input Follower Mode), il terminale DO è interconnesso al terminale DI e il dispositivo sul terminale DO verrà attivato dal trigger del dispositivo sul terminale DI.

<figure><img src="https://827182699-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FRm3cFW0c1OOSrKZDzj4E%2F1.png?alt=media&#x26;token=fbd121c3-d4ed-4572-9683-1f25062815d1" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

## **Identificazione delle parti**

1. **Pulsante di Test**

&#x20;       Premere una volta per inviare un codice di apprendimento al Pannello di Controllo.

2. **Indicatore LED**

&#x20;      L'indicatore LED si accende nelle seguenti condizioni:

* Lampeggia 6 volte:

&#x20;      Quando il terminale di ingresso è attivato o quando l'interruttore sta trasmettendo un segnale.

* Lampeggia 3 volte:

&#x20;      Quando il terminale di uscita è attivato.

* Lampeggia una volta ogni 4 secondi:

&#x20;      Le batterie sono estremamente scariche e devono essere sostituite.

3. **Vano batteria**
4. **Terminale di Alimentazione**
5. **Terminale di Ingresso Digitale (DI)**
6. **Terminale di Uscita Digitale (DO)**

* Quando si collega il filo a ciascun terminale, utilizzare un mini cacciavite Phillips per avvitare/svitare il terminale. Evitare l'uso di un cacciavite a taglio, che potrebbe causare graffi.

7. **Fori di montaggio**
8. **Morsetti di Sgancio Tensione**

&#x20;      I morsetti sono utilizzati per fissare i fili e fornire sollievo dalla trazione per proteggere i fili dal taglio del metallo.

9. **Fori per i Cavi**

## Funzionalità

### ***Alimentazione***

**Alimentazione AC e Batteria**

* DIO-52-B può essere alimentato da un adattatore DC a due fili 5-12V quando collegato al Terminale di Alimentazione, oppure può essere alimentato a batteria da tre batterie al litio CR123.
* Quando il Terminale di Alimentazione e le batterie sono entrambi in uso, DIO-52-B si alimenterà solo tramite l'adattatore.

### **Rilevamento Batteria Scarica**

* DIO-52-B dispone di una funzione di Rilevamento Batteria Scarica. Quando la tensione della batteria è bassa, DIO-52-B trasmetterà un segnale di batteria scarica per avvisare l'utente. Durante la sostituzione delle batterie, dopo aver rimosso le vecchie batterie, premere il Pulsante Test due volte per scaricare completamente prima di inserire batterie nuove.

### ***Supervisione***

DIO-52-B trasmetterà un segnale di supervisione ogni 30-50 minuti per segnalare il suo stato.

### *Iniziare*

1. Inserire le batterie o collegare l'adattatore DC a due fili 5-12V per alimentare il DIO-52-B.
2. Mettere il Pannello di Controllo in Modalità di Apprendimento; fare riferimento al manuale del Pannello di Controllo per i dettagli.
3. Premere il pulsante Test una volta, il LED lampeggerà 6 volte.
4. Se il Pannello di Controllo riceve il segnale, visualizzerà le informazioni di conseguenza; fare riferimento al manuale del Pannello di Controllo per completare il processo di apprendimento.

{% hint style="warning" %}
Nota:

Quando viene apprendimento nel Pannello di Controllo, il DIO-52-B sarà riconosciuto come 2 dispositivi separati (DI e DO), occupando 2 zone nel Pannello.
{% endhint %}

### ***Modalità Walk Test***

* Dopo che il DIO-52-B è stato registrato, mettere il Pannello di Controllo in (**Modalità Walk Test**) modalità, tenere il modulo DI/DO nella posizione desiderata e premere il Pulsante Test per trasmettere un segnale di prova al Pannello di Controllo. Se il Pannello di Controllo è all'interno della portata del segnale del DIO-52-B, il pannello visualizzerà le informazioni DI\&DO di conseguenza.
* Procedere con il montaggio e l'installazione una volta verificato che il modulo DI/DO funzioni correttamente nella posizione desiderata.

### ***Modalità di Funzionamento***

Il modulo DI/DO può operare in base a diverse modalità selezionate sulla pagina web del Pannello di Controllo o sul Home Portal Server (la funzione di selezione della Modalità non è disponibile nell'app Vesta SmartHomeSec). Selezionare la modalità nella **Modifica Dispositivo DO** pagina.

| **pagina web del Pannello di Controllo**                                                                                                                                                              | **Server Home Portal**                                                                                                                                                                                |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| <img src="https://827182699-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FB6fv7yd70q5SHSwxxFyd%2F1.png?alt=media" alt="" data-size="original"> | <img src="https://827182699-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FX7S6xIYWAYjoodukJiqX%2F2.png?alt=media" alt="" data-size="original"> |

### **Controllo dell'Apparecchio:**

Quando DIO-52-B è usato per il controllo di un apparecchio, i terminali di ingresso e uscita sono collegati allo stesso dispositivo, ad es. una valvola dell'acqua.

Il terminale di uscita è utilizzato per ricevere un segnale on/off dal Pannello di Controllo per accendere/spegnere il dispositivo collegato, mentre il terminale di ingresso è utilizzato per trasmettere lo stato corrente del dispositivo collegato al Pannello.

Quando è selezionata la modalità “Controllo Apparecchio”, è possibile accendere/spegnere da remoto il dispositivo collegato dalla pagina web del Pannello di Controllo, dal Home Portal Server o dall'app Vesta Home 5, ma l'uscita che segue l'impostazione di ingresso in DO verrà disattivata. È possibile programmare regole di Home Automation e Scene nella pagina del Pannello o nel Home Portal Server per integrare il dispositivo collegato a DIO-52-B con altri dispositivi nel Pannello di Controllo.

<figure><img src="https://827182699-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FpogvOk86UuZPCBoUi0OK%2F2.png?alt=media&#x26;token=3c65e44d-31a1-4a53-83fe-152081107ae9" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Esempio di pratica DI/DO per il Controllo Apparecchio:

![](https://827182699-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FOR1lPua2f4u0xy3ilFlC%2F4.png?alt=media)

### **Dispositivi Separati:**

In questa modalità, i terminali di ingresso e uscita del DIO-52-B sono collegati a dispositivi separati. Il terminale di ingresso è utilizzato per monitorare l'attivazione del dispositivo collegato e trasmettere il segnale di trigger al Pannello di Controllo. Il terminale di uscita è utilizzato per ricevere il segnale on/off dal Pannello di Controllo per accendere/spegnere il dispositivo collegato.

Quando DIO-52-B funziona in questa modalità, l'opzione di uscita che segue l'ingresso in DO è disattivata. Gli utenti possono programmare regole di Home Automation e Scene nella pagina del Pannello o nel Home Portal Server per trasformare il punto DI in un trigger di eventi e il punto DO in un responsore di eventi.

Esempio di pratica DI/DO per Dispositivi Separati:

Il terminale di ingresso DI è collegato a un sensore di perdita d'acqua e l'uscita DO è collegata a una valvola dell'acqua. Impostando una regola di Home Automation su HPS, il Pannello spegnerà automaticamente la valvola dell'acqua quando il sensore di perdita d'acqua viene attivato.

| **Impostazioni DI**                                                                                                                                                                                   | **Impostazioni DO**                                                                                                                                                                                   |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| <img src="https://827182699-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2F9uUYuq9LPVyRDNqELpg6%2F5.png?alt=media" alt="" data-size="original"> | <img src="https://827182699-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2Fy7L9Q1Rih1n8hbptYVYO%2F6.png?alt=media" alt="" data-size="original"> |

| **Regola di Home Automation**                                                                                                                                                                         |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| <img src="https://827182699-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FaA9uABVo4Fs5LVvRlm0g%2F7.png?alt=media" alt="" data-size="original"> |

![](https://827182699-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2F2j60gF74hn2kNAKnncwY%2F8.png?alt=media)

### **Seguace di Ingresso:**

In questa modalità, i terminali di ingresso e uscita del DIO-52-B sono collegati a dispositivi separati. Il dispositivo sul terminale di uscita è interconnesso con il dispositivo sul terminale di ingresso.

Quando il dispositivo sul terminale di ingresso viene attivato, il dispositivo sul terminale di uscita si attiverà in base all'impostazione Output Follow Input. Fare riferimento alla sezione seguente ***Impostazioni DI e DO*** per i dettagli.

Dopo aver selezionato la modalità “Input Follower”, la funzione Regola di Home Automation & Applica Scena sul Home Portal Server verrà disattivata. Sarà necessario programmare l' **Output Follow Input** impostazione nella pagina Modifica Dispositivo DO affinché il dispositivo sul terminale di uscita si attivi di conseguenza seguendo il trigger del dispositivo sul terminale di ingresso.

Esempio di pratica DI/DO per Input Follower:

Dopo aver selezionato la modalità “Input Follower” nella pagina di modifica del dispositivo DO, selezionare “Latch” per l'impostazione Output Follow Input. Il dispositivo sul terminale di uscita verrà attivato immediatamente quando il dispositivo sul terminale di ingresso viene attivato.

![](https://827182699-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FOzUaVWQe9poh3iEewh0d%2F9.png?alt=media)

![](https://827182699-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2F9soLnpwkAIYzQoNPF2Z9%2F10.png?alt=media)

## ***Impostazioni DI e DO***

### **Terminale di Uscita (DO):**

Programmare le impostazioni DO nella **Modifica Dispositivo DO** pagina sul sito web del Pannello o sul Home Portal server.

| **pagina web del Pannello di Controllo**                                                                                                                                                               | **Server Home Portal**                                                                                                                                                                                  |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| <img src="https://827182699-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FLMFu88Db5A1lT1O4KvOY%2F11.png?alt=media" alt="" data-size="original"> | <img src="https://827182699-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FOeoKpJY6VPjUIdhxSCjl%2F12.jpeg?alt=media" alt="" data-size="original"> |

Accensione via APP:

* **Non fare nulla** – Il dispositivo di uscita Do non può essere acceso tramite l'app.
* **Non spegnere** - Il dispositivo di uscita Do non si spegnerà dopo essere stato acceso tramite l'app.
* **Spegnimento dopo 1-240 sec/5-30 min** – Dopo essere stato acceso via APP per il tempo selezionato, il dispositivo di uscita Do si spegnerà.

Stato per 0: Inserire la descrizione dello Stato 0 per il terminale di uscita.

Stato per 1: Inserire la descrizione dello Stato 1 per il terminale di uscita.

Inverti Ingresso: Selezionare per cambiare l'ordine di Stato 0 e Stato 1 per l'ingresso DI. Quando è selezionato “Sì”, l'ordine di Stato 0 e Stato 1 per l'ingresso DI verrà invertito.

Inverti Uscita: Selezionare per cambiare l'ordine di Stato 0 e Stato 1 per l'uscita DO. Quando è selezionato “Sì”, l'ordine di Stato 0 e Stato 1 per l'uscita DO verrà invertito.

L'Uscita Segue l'Ingresso: Questa funzione è disponibile solo quando è selezionata la Modalità di Funzionamento "3-Input Follower".

* **No** - Quando il dispositivo del terminale di ingresso viene attivato, il dispositivo del terminale di uscita non verrà attivato.
* **LATCH (bistabile)** - Il dispositivo del terminale di uscita verrà attivato immediatamente quando il dispositivo del terminale di ingresso viene attivato.
* **Acceso per 10-240 sec/5-30 min** - Quando il dispositivo del terminale di ingresso viene attivato, il dispositivo del terminale di uscita verrà attivato per una durata impostata.

Modalità di Funzionamento: Selezionare la Modalità di Funzionamento per DIO-52-B. Fare riferimento alla sezione precedente per i dettagli.

### **Terminale di Ingresso (DI):**

Programmare le impostazioni DI nella **Modifica Dispositivo DI** pagina sul sito web del Pannello o sul Home Portal server.

| **pagina web del Pannello di Controllo**                                                                                                                                                               | **Server Home Portal**                                                                                                                                                                                 |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| <img src="https://827182699-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FIjmXlBaDaYBRxGNMYgEN%2F13.png?alt=media" alt="" data-size="original"> | <img src="https://827182699-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FK5y7WhoEcHqUZyxvSvMR%2F14.png?alt=media" alt="" data-size="original"> |

Stato per 0: Inserire la descrizione dello Stato 0 per il terminale di ingresso.

Stato per 1: Inserire la descrizione dello Stato 1 per il terminale di ingresso.

## Installazione

DIO-52-B può essere installato su una superficie piana o montato a parete. Dopo aver completato il test di portata e aver verificato che il dispositivo sia in grado di comunicare con il pannello di controllo nella posizione scelta, procedere con l'installazione.

1. Scollegare l'alimentazione principale.
2. Allentare la vite di fissaggio inferiore e rimuovere il coperchio superiore del DIO-52-B.
3. Usare i fori sulla base per segnare la posizione di montaggio sulla parete.
4. Praticare i fori nella posizione segnata e inserire i tasselli se necessario, avvitare la base sulla posizione di montaggio.
5. Ripristinare il coperchio superiore e stringere la vite di fissaggio inferiore.
