# VESTA-022

SD-8-EL / SD-8-EL-F1&#x20;

## Rilevatore di fumo

<figure><img src="https://827182699-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FoLmas3ZKYl6MeasEhvFd%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=aae9e195-efba-432b-9960-e8bc6899b587" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

## Introduzione

Il Rilevatore di Fumo SD-8-EL / SD-8-EL-F1 è progettato per essere montato sul soffitto o in cima alle scale dove il fumo si concentrerebbe per attivare l'allarme in tempo utile e proteggere la casa dai rischi di incendio.

## Identificazione del dispositivo

### **1. Pulsante di apprendimento/test**

Il pulsante Learn / Test viene premuto nelle seguenti situazioni:

* Apprendimento – Nel Rilevatore di Fumo.
* Per testare la portata della comunicazione radio.
* Per verificare se il Rilevatore di Fumo funziona normalmente.
* Per silenziare l'allarme

<figure><img src="https://827182699-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FGvBB8pQlcmYSnEh1ITcL%2F1.png?alt=media&#x26;token=573ff734-88e7-44c7-8b6e-21e6ea15f37b" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### **2. Indicatore LED**

* Lampeggio ogni 30 secondi – Batteria scarica
* Lampeggio quando si preme il pulsante – Trasmissione segnale
* Lampeggio continuo – Riscaldamento o calibrazione / Allarme / Modalità silenzio allarme.

### **3. Scomparto batterie**

<figure><img src="https://827182699-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FSrjnIgSaXRxEIn9NQldO%2F2.png?alt=media&#x26;token=292fa5f2-ce5b-4772-9ea8-cc027f5014fb" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### **4. Foro di montaggio**

### **5. Staffa di montaggio**

<figure><img src="https://827182699-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2F7rH19tR6Jv6rdXmoH5M4%2F3.png?alt=media&#x26;token=2419e99f-46f6-46a7-8d96-c7bd424618af" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### **6. Gancio**

## Funzionalità

### Batteria

* Il Rilevatore di Fumo utilizza 3 batterie alcaline AA come sorgente di alimentazione.
* Quando si utilizzano le batterie fornite di fabbrica, il Rilevatore di Fumo ha una durata della batteria stimata di 4 anni.
* Quando viene rilevata una bassa tensione della batteria, verrà trasmesso un segnale di batteria scarica insieme alle trasmissioni di segnale regolari. Se la tensione della batteria è bassa, il LED lampeggerà, accompagnato da un segnale acustico a basso volume ogni 30 secondi.
* Quando si cambiano le batterie, rimuovere le vecchie batterie e premere il pulsante Test due volte per scaricarle completamente prima di inserire le nuove batterie.

### Apprendimento / Avvio

Passo 1. Inserire le batterie nel vano batterie con la polarità corretta.

Passo 2. Dopo che tutte e 3 le batterie sono state inserite, il Rilevatore di Fumo emetterà 2 brevi beep, il LED inizierà a lampeggiare e inizierà un periodo di riscaldamento di 6 minuti.

Passo 3. Durante il periodo di riscaldamento di 6 minuti, il Rilevatore di Fumo può essere appreso nel Pannello di Controllo.

&#x20;           a) Mettere il Pannello di Controllo in modalità di apprendimento. Fare riferimento al manuale del Pannello di Controllo per i dettagli.

&#x20;           b) Premere il pulsante Learn/Test sul Rilevatore di Fumo. Il LED si accenderà brevemente e il Rilevatore di Fumo emetterà un beep a 2 toni per indicare che sta trasmettendo il segnale.

&#x20;           c) Se il Pannello di Controllo riceve correttamente il segnale, il pannello risponderà di conseguenza. Fare riferimento al manuale del Pannello di Controllo per completare il processo di apprendimento.

Passo 4. Quando il periodo di riscaldamento di 6 minuti scade, il Rilevatore di Fumo emetterà un beep breve per indicare che il Rilevatore di Fumo sta iniziando il processo di calibrazione.

Il processo verrà ripetuto ogni 100 secondi e notificato rispettivamente da un beep breve. Il completamento del processo di calibrazione sarà notificato da un beep a 2 toni e il LED sarà spento.

Normalmente ci vogliono circa 2 \~ 16 minuti per completare la calibrazione. Tuttavia, dopo 16 minuti, se il Rilevatore di Fumo emette invece segnali acustici continui, ciò indica che il Rilevatore di Fumo non ha superato la calibrazione e le sue batterie dovrebbero essere rimosse per silenziare i beep. Quindi, si prega di ricominciare dal Passo 1 per riprovare dopo una pausa di almeno 30 secondi.

{% hint style="warning" %}
Nota:

Durante il periodo di calibrazione, l'apprendimento è disabilitato. Se non avete completato l'apprendimento (Passo 3) durante il periodo di riscaldamento di 6 minuti, dovrete attendere fino al completamento della calibrazione (Passo 4) per eseguire l'apprendimento.
{% endhint %}

Passo 5. Dopo il riscaldamento, l'apprendimento e la calibrazione completati, dovreste testare la portata di trasmissione del segnale del Rilevatore di Fumo. Impostate il Pannello di Controllo in modalità Walk Test e posizionate il rilevatore di fumo nel luogo di montaggio desiderato, quindi premete il pulsante Learn/Test per trasmettere un segnale al Pannello di Controllo.

Se il pannello può ricevere il segnale normalmente, procedere al montaggio del Rilevatore di Fumo. Se il segnale non può essere ricevuto, cambiare il luogo di montaggio.

### Installazione

* Si raccomanda che il sito di installazione sia nella zona centrale del soffitto, a almeno 60 cm di distanza da pareti o ostacoli.
* Non posizionare il rilevatore nelle seguenti posizioni:

&#x20;             \- Cucina o Garage – Il fumo derivante dalla cottura o dai veicoli potrebbe causare falsi allarmi.

&#x20;              \- Vicino a una ventola di ventilazione, una lampada fluorescente o un impianto di aria condizionata – le correnti d'aria provenienti da essi possono influenzare la sensibilità del rilevatore.

&#x20;              \- Vicino a travi del soffitto o sopra un armadio – l'aria stagnante in queste aree può influenzare la sensibilità del rilevatore.

&#x20;               \- Sulla sommità di un "**A**” tipo di soffitto a telaio.

<figure><img src="https://827182699-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FKD1l5mZ6dVE8i2Q1GeAn%2F4.png?alt=media&#x26;token=0f2a3a37-4315-4257-bbfd-4cbc8be27683" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Passo 1. Usare la staffa di montaggio come modello per segnare i due fori di fissaggio. Praticare i fori nel punto di montaggio e inserire i tasselli a muro se necessario.

![SD-7\_4](https://827182699-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FqNpxG7JYYc25yOrPAqha%2F1.png?alt=media) ![100-2](https://827182699-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FZp39xfHaocfgOxxfe7Ol%2F2.png?alt=media) ![100-3](https://827182699-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FMDXzXNiW955pXMYvjbxm%2F3.png?alt=media)

Passo 2. Avvitare la staffa di montaggio nella posizione marcata con i due ganci rivolti verso il basso.

Passo 3. Individuare il segno di linea singola sul rilevatore e allinearlo con uno dei ganci della staffa. Inserire il Rilevatore di Fumo sui ganci della staffa, quindi ruotare il rilevatore in senso antiorario per bloccarlo in posizione. L'installazione è ora completata.

### Test del rivelatore di fumo

Premere il pulsante Learn/Test sul Rilevatore di Fumo per verificare se il Rilevatore di Fumo funziona normalmente.

* Se il Rilevatore di Fumo funziona normalmente, il LED si accenderà brevemente e il Rilevatore di Fumo emetterà un beep a 2 toni.
* Se il cicalino suona 3 volte con un beep a 2 toni, ciò significa che "**Camera ottica**” del rivelatore è sporca o guasta.
* Se il LED non si accende e non viene emesso alcun beep, significa che il Rilevatore di Fumo è guasto o le sue batterie sono esauste.

### Segnale di Supervisione

* Dopo l'installazione, il Rilevatore di Fumo trasmetterà automaticamente Segnali di Supervisione periodicamente al Pannello di Controllo a intervalli casuali di 30\~50 minuti.
* Se il Pannello di Controllo non ha ricevuto il segnale dal Rileatore di Fumo per un periodo di tempo preimpostato, il Pannello considererà quel Rilevatore di Fumo guasto e reagirà secondo le impostazioni del pannello.

### Rilevazione del fumo

* Una volta che la concentrazione di fumo supera il valore soglia impostato, il Rilevatore di Fumo trasmetterà un segnale di allarme al Pannello di Controllo e attiverà un cicalino che suonerà un allarme continuo per 10 secondi. Il LED lampeggerà rapidamente.
* Una volta trasmesso un Segnale di Allarme per Fumo, il Rilevatore di Fumo continuerà a effettuare controlli successivi e invierà segnali di allarme ogni 2 minuti se la concentrazione di fumo continua a superare la soglia di allarme. Questo ciclo di 2 minuti sarà ripetuto fino a quando la concentrazione di fumo non tornerà alla normalità. L'allarme può anche essere interrotto manualmente utilizzando la funzione "**Silenziamento dell'allarme**".

### Silenziamento dell'allarme

* Una volta che l'allarme suona, premendo il pulsante Learn/ Test si metterà il Rilevatore di Fumo in modalità Silenzio Allarme per 10 minuti e l'allarme sarà interrotto.
* Durante questo periodo di Silenzio Allarme di 10 minuti, il LED lampeggerà ogni secondo.
* Quando il periodo di 10 minuti scade, il Rileatore di Fumo emetterà un beep a 2 toni e poi tornerà alla modalità di funzionamento normale. Se la concentrazione di fumo è ancora superiore al valore soglia di allarme, il Rilevatore di Fumo inizierà nuovamente l'allarme.

### Ricalibrazione

Poiché le condizioni operative del rilevatore di fumo possono variare dopo essere stato installato per un certo periodo, potreste voler ricalibrare il rilevatore di fumo per acquisire un nuovo valore soglia di rilevazione del fumo e garantire prestazioni ottimali del rilevatore. Per fare ciò,

* Premere e tenere premuto il pulsante Learn/Test per 10 secondi finché il LED non inizia a lampeggiare. Il Rilevatore di Fumo emetterà 2 brevi beep e poi seguirà il processo descritto nel processo di calibrazione nella sezione Apprendimento/Avvio per acquisire il nuovo valore di riferimento
* Ogni volta che le batterie vengono rimosse e reinserite, il Rilevatore di Fumo si ricalibrerà secondo le istruzioni precedenti.

### Auto-calibrazione

* Dopo la prima installazione, il Rileatore di Fumo eseguirà un'auto-calibrazione dopo 4 ore. Successivamente, eseguirà un'auto-calibrazione una volta al mese. Durante il processo di auto-calibrazione, il Rilevatore di Fumo non emetterà alcun suono. Ogni processo di campionamento di calibrazione dura 2 minuti; se il processo fallisce, verrà riprovato per un massimo di 5 volte. Se il quinto tentativo fallisce, il LED lampeggerà rapidamente e il Rilevatore di Fumo invierà al Pannello di Controllo un codice di errore di calibrazione.
* Il lampeggio del LED può essere annullato rimuovendo e reinserendo le batterie o avviando manualmente il processo di calibrazione. Tuttavia, se la calibrazione manuale fallisce nuovamente, il Rileatore di Fumo emetterà segnali acustici continui. In questo caso, è necessario rimuovere e reinserire le batterie per fermare il suono (attendere 30 secondi dopo aver rimosso le batterie prima di reinserirle).

{% hint style="warning" %}
Nota:

Quando l'auto-calibrazione fallisce, la funzione di allarme fumo continuerà a funzionare normalmente utilizzando il precedente valore soglia di allarme.
{% endhint %}

### Manutenzione e pulizia

La manutenzione e la pulizia regolari contribuiranno a mantenere il vostro allarme di fumo in buone condizioni di funzionamento.

Testare l'allarme di fumo settimanalmente per verificare che l'allarme e gli indicatori funzionino correttamente.\
Pulire l'allarme di fumo almeno una volta ogni 6 mesi.\
&#x20;         Aspirare delicatamente lo sporco/polvere/particelle piccole accumulate nella camera di rilevazione del fumo e nelle fessure.\
&#x20;         Pulire l'involucro strofinandolo accuratamente con un panno umido e asciugarlo. Non far entrare acqua all'interno dell'allarme.\
&#x20;          Non usare mai agenti pulenti, detergenti o solventi sul rilevatore.\
Evitare di spruzzare deodoranti per ambienti, lacca per capelli o altri aerosol vicino all'allarme di fumo.\
Non verniciare né modificare il rilevatore in nessuna circostanza

### Scadenza

L'Allarme di Fumo ha una durata massima di 10 anni dalla data di installazione. Dovreste sostituire l'Allarme di Fumo&#x20;immediatamente dopo **10 anni** di servizio.&#x20;Si raccomanda di scrivere la data “Sostituire entro” (10 anni dalla data di installazione) sul retro del rilevatore prima dell'&#x20;installazione.
