# VMAX-BUS-VINKIT

**V-MAX BUS -JÄRJESTELMÄ VESTA-keskuksissa vinkkejä:**

## **YLEISET SÄÄNNÖT:**

* Laitteesta tai bussin alusta seuraavaan ei saa ylittää 300 metriä.
* Ota huomioon järjestelmän tarvitsema virta (käytä laskinta tai laitteiden kulutustaulukkoa).
* Ota huomioon jännitehäviö (laskin). Jos jännitehäviötä esiintyy, voidaan käyttää virtalähdettä tai eristäjävahvistinta.
* BUS-järjestelmän etäisyysraja riippuu kulutuksesta ja jännitteestä kussakin pisteessä; jos jokaisessa laitteessa taataan riittävä virta ja jännite, järjestelmä toimii oikein.

![](https://1349733727-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FkJM3cGfQK7N1d8tsN6AD%2F4.jpeg?alt=media)

## **TAPAUS 1: YKSI BUS-LINJA**

![](https://1349733727-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FDdiE6bkfDwIc389qsYhZ%2F5.jpeg?alt=media)

## **TAPAUS 2: KAKSI BUS-LINJAA (TÄHTI)**

![](https://1349733727-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2F0KEC5i0t0BwIMF1FI0Vp%2F6.jpeg?alt=media)

## **TAPAUS 3: PUU-LINJAT**

### **TAPAUS 3A. ERISTÄJÄLLÄ (Suositeltu tälle tapaukselle)**

![](https://1349733727-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FSwwfpD08R2KGbr6JOOXE%2F7.jpeg?alt=media)

### **TAPAUS 3B. ILMAN ERISTÄJÄÄ (VINKKI: Aseta vastuksia pisimpiin BUS-osioihin.)**

![](https://1349733727-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FoDEFKSidab3tN1QmBQNk%2F8.jpeg?alt=media)

## **TAPAUS 4: NELJÄ BUS-LINJAA**

![](https://1349733727-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FhXYqsyb1DuhpPDnRTCEj%2F9.jpeg?alt=media)

## V-MAX BUS -LAITTEIDEN KULUTUSTAULUKKO

<table data-header-hidden data-full-width="false"><thead><tr><th></th><th></th><th></th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td>LAITE</td><td>Virrankulutus (mA)</td><td>Virrankulutus (A)</td><td>Jännite</td></tr><tr><td>892-EX-BUS</td><td>130</td><td>0,1300</td><td>4,50</td></tr><tr><td>KPT-35-BUS</td><td>171</td><td>0,1710</td><td>4,50</td></tr><tr><td>BX-32-BUS</td><td>364,9</td><td>0,3649</td><td>4,50</td></tr><tr><td>892-BUS</td><td>229,8</td><td>0,2298</td><td>4,50</td></tr><tr><td>892-EX-BUS</td><td>397,7</td><td>0,3977</td><td>4,50</td></tr><tr><td>DC-23-BUS</td><td>30,6</td><td>0,0306</td><td>4,50</td></tr><tr><td>DCSV-29-BUS</td><td>13,2</td><td>0,0132</td><td>4,50</td></tr><tr><td>IR-35-BUS</td><td>41,4</td><td>0,0414</td><td>4,50</td></tr><tr><td>SR-35-BUS</td><td>64,4</td><td>0,0644</td><td>4,50</td></tr><tr><td>AMP-BUS</td><td>3,58</td><td>0,0036</td><td>4,50</td></tr><tr><td>WEZ</td><td>31</td><td>0,0310</td><td>4,50</td></tr><tr><td>WEZC-8</td><td>95</td><td>0,0950</td><td>4,50</td></tr><tr><td>WEP</td><td>240</td><td>0,2400</td><td>6,50</td></tr><tr><td>TSP-BUS</td><td>1038</td><td>1,0380</td><td>6,00</td></tr><tr><td>WGT-1-COMBO-F1</td><td>354,6</td><td>0,3546</td><td>8,00</td></tr><tr><td>KP-35-COMBO</td><td>82,7</td><td>0,0827</td><td>4,50</td></tr></tbody></table>
