# VESTA-384

**SD-32-BUS**

## **BUS-langallinen savuilmaisin**

<figure><img src="https://1349733727-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FrdkzeLlunbeyGaOQoo5p%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=76c70d2a-b5d4-48cc-bb54-f7e298d2eccb" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

**Johdanto**

SD-32-BUS on johdollinen savuilmaisin, joka on suunniteltu suojaamaan mahdollisilta tulipalovaaroilta. Savuilmaisin käyttää monikriteeristä anturiteknologiaa erottamaan nopeasti leimahtavat liekit hitaasti savuttavasta palosta, ja samalla siinä on älykäs teknologia, joka erottaa ruoanlaitossavun todellisista hengenvaarallisista kotipalohälytyksistä, mikä käytännössä poistaa hälytyshäiriöt.

Johdollinen savuilmaisin voidaan myös yhdistää muihin hälytysjärjestelmän savuilmaisimiin, ja se laukaisee hälytyksen, kun mikä tahansa järjestelmän savuilmaisin laukeaa.

## **Osien tunnistus**

![](https://1349733727-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FVjL97qmiKRH4CIkhbeJ0%2F1.png?alt=media)

**1. LED-ilmaisin / Testipainike**

**Punainen LED**

* Nopea välähdys: Hälytys.
* Välähtää kerran sekunnissa: Savuilmaisin on hälytyksen hiljennystilassa.
* Vilkkuminen 2 sekunnin välein: Savuilmaisin on lämmitys- ja kalibrointiprosessissa.
* Vilkahtaa lyhyesti: Kun Oppimispainiketta painetaan nähdäkseen, toimiiko laite normaalisti.
* Syttyy lyhyesti: Lähettää signaalia.

**Oranssi LED**

* Vilkkuminen sekunnin välein: Kalibrointi epäonnistui.
* Välähtää kerran 5 sekunnissa: Savun havaitseminen epäonnistui tai laite toimii virheellisesti.

**Testipainike**

* Paina painiketta kerran, jotta:
  * Lähetetään testisignaali.
  * Tarkistetaan savunilmaisuontelo.
  * Hiljennetään hälytys, kun savuilmaisin hälyttää.
* Paina ja pidä painiketta 10 sekuntia päästäksesi kalibrointiprosessiin.

2. **Summeri**
3. **BUS-liitinkotelon osasto**
4. **Koukut**
5. **Esirei'itetty aukko kaapeleille**
6. **BUS-liitinkotelon kannen kiinnitysruuvi**
7. **BUS-pääte**
8. **Päätteen vastuksen hyppykytkin**

Kun savuilmaisin on liitetty BUS-linjalla viimeisenä BUS-laitteena, aseta savuilmaisimen terminaalivastuksen hyppäin ja ensimmäisen BUS-laitteen (yleensä hybridikeskuksen) hyppykytkin ON-asentoon toimiakseen päätösvastuksina. Liitetyn BUS-linjan tiedonsiirtokyky paranee.

* Jos hyppykytkin on OFF (hyppyliitin on irrotettu tai "parkkeerattu" yhdelle nastalle), tiedonsiirtokyky on normaali.
* Jos hyppykytkin on ON, tiedonsiirtokyky paranee.

9. **Asennusteline**
10. **Kiinnitysreiät**
11. **Asennusleike**

## **Ominaisuudet**

* ***Virtalähde***
  * Kun SD-32-BUS on kovaliitetty hybridikeskukseen, hybridikeskus voi tarjota 13,5 V:n virtalähteen.
* ***Savuilmaisimen testaaminen***

Painaamalla savuilmaisimen testipainiketta voit testata, toimiiko savuilmaisin normaalisti.

* Jos savuilmaisin toimii normaalisti, punainen LED palaa 2 sekunnin ajan ja sen jälkeen kuuluu kaksisävelinen merkkiääni.
* Jos summeri antaa kaksisävyisen piippauksen 3 kertaa, ”**Optinen ontelo**” savuilmaisimessa on joko likainen tai toimintahäiriöinen.
* ***Pölyn kertymisen havaitseminen***
  * Ilmaisin tarkistaa säännöllisesti optisen onton sisäisen liiallisen pölyn kertymisen.
  * Jos onteloon kertyy liikaa pölyä, ilmaisin ilmoittaa paneelille muistuttaakseen käyttäjää puhdistuksesta.
  * Jos onteloa ei puhdisteta ja siihen kertyy liikaa pölyä niin, että se lakkaa toimimasta, ilmaisin ilmoittaa paneelille huoltohälytyksen.
* ***Valvonta***
  * Johdollinen savuilmaisin lähettää valvontasignaalin automaattisesti valvontakeskukselle joka 75. sekunti.
  * Jos valvontakeskus ei ole vastaanottanut signaalia johdolliselta savuilmaisimelta ennalta asetetun ajan kuluessa, valvontakeskus ilmoittaa, että kyseisellä savuilmaisimella on signaalin puuttumiseen liittyvä ongelma.
* ***Hälytyksen aktivointi***

Savuilmaisin aktivoi palohälytyksen, kun savun havaitseminen laukeaa. Hälytyksen aktivoituessa savuilmaisin lähettää hälytyssignaalin ja aiheuttaa hälytyksen sisäänrakennetulla summerillaan.

#### **Savun havaitseminen:**

* Savuilmaisin tarkistaa savun pitoisuuden joka 8. sekunti
* Hälytys aktivoituu aina, kun savun pitoisuus ylittää havaitsemiskynnyksen, ja jatkuu, kunnes savun pitoisuus laskee hälytyskynnyksen alapuolelle.
* Punainen LED välähtää nopeasti hälytyksen aikana.
* ***Hälytyksen hiljentäminen***
  * Kun savuilmaisin hälyttää, testipainikkeen painaminen asettaa savuilmaisimen hälytyksen vaimennustilaan, jolloin hälytys vaimennetaan 9 minuutiksi. Summeri lakkaa soimasta vasta, kun hälytys on ollut päällä vähintään 1 minuutin. Jos painiketta painetaan ennen kuin hälytysaika saavuttaa 1 minuutin, savuilmaisin odottaa kunnes hälytysaika on 1 minuutti ennen hälytyksen vaimentamista.
  * 9 minuutin hälytyksen vaimennusjakson aikana punainen LED vilkkuu kerran sekunnissa. Savuilmaisin jatkaa savukonsentraation valvontaa vaimennusjakson aikana:
  * Kun 9 minuutin vaimennusjakso on päättynyt, jos savukonsentraatio on laskenut alle hälytyskynnyksen, savuilmaisin antaa 2-äänisen piippauksen ja palaa normaaliin toimintaan ilman hälytystä.
  * Jos savun pitoisuus ylittää edelleen hälytyskynnyksen, savuilmaisin aloittaa uudelleen hälytyksen.
  * Jos savukonsentraatio jatkaa nousuaan vaimennusjakson aikana ja ylittää toisen hälytyskynnyksen, savuilmaisin alkaa hälyttää uudelleen. Toisen hälytyskynnyksen ylittämisestä johtuvaa hälytystä ei voi vaimentaa testipainiketta painamalla.
* ***Yhdistäminen***
  * Savuilmaisin on yhdistetty muihin hälytysjärjestelmän savuilmaisimiin. Kun yksi savuilmaisin aktivoi hälytyksen, valvontakeskus ilmoittaa muille savuilmaisimille, että niidenkin tulee aktivoida hälytys, vaikka ne eivät olisi vielä havainneet savua. Hälytyksen kesto määräytyy valvontakeskuksen asetuksen mukaisesti.
  * Järjestelmän disarmointi pysäyttää valvontakeskuksen aiheuttamat muiden savuilmaisimien hälytykset. Savun havaitsemisesta laukaistun savuilmaisimen aiheuttama hälytys loppuu vasta, kun savupitoisuus laskee alle hälytysrajan.
  * Savuilmaisin testipainikkeen painaminen vaimentaa vain kyseisen savuilmaisimen hälytyksen, mutta ei voi vaientaa kaikkien yhdistettyjen savuilmaisimien hälytyksiä.

{% hint style="danger" %}
***Varoitus***

* Savuilmaisimen kytkentöjä saa tehdä vain sertifioidut teknikot, joilla on asianmukainen tieto ja koulutus sähkökalusteista.

* Ennen asennusta tai huoltotöitä varmista, että virtalähde on katkaistu.
  {% endhint %}

* ***Savuilmaisimen kytkentä***
  * Ennen kuin liität johdollisen savuilmaisimen järjestelmän BUS-liitäntään, katkaise virta.
  * Apuohjelmana kaapeliliitännöissä kunkin BUS-järjestelmämoduulin liittimet on värikoodattu.

![](https://1349733727-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FtiiWfhtPV3N3ScZ5N3QO%2F13.jpeg?alt=media)

* Useita BUS-laitteita voidaan kytkeä sarjaan Hybrid-paneeliin. Liitetyn BUS-väylän optimaalisen tiedonsiirron varmistamiseksi varmista, että ensimmäisen (yleensä Hybrid-paneelin) ja kauimmaisen BUS-laitteen päätteen vastuksen hyppykytkimet on asetettu ON-tilaan toimimaan päätteenä olevina vastuksina. Varmista, että otat käyttöön vain nämä kaksi edellä mainittua hyppykytkintä, eikä aseta ON-asentoon muiden väylällä olevien BUS-laitteiden hyppykytkimiä.

{% hint style="warning" %}
Huom:

* Irrotettava BUS-liittimien muotoilu parantaa asennuksen tehokkuutta. Ennen kytkentää voit poistaa liittimet piirilevyltä käytön helpottamiseksi ja liittää ne takaisin kytkennän jälkeen.

* Irrotetun liittimen uudelleenasennuksessa varmista, että asennat liittimen samaan suuntaan levyyn mahdollisten vaarojen välttämiseksi.
  {% endhint %}

* Väärät liitännät johtavat toimintahäiriöön tai vikaantumiseen. Tarkista kaapelointi ja varmista oikeat liitokset ennen virran kytkemistä.

![](https://1349733727-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FXMdP9Qfk2fQ9ai7mrLbK%2F14.png?alt=media)

## ***Aloittaminen***

**Vaihe 1** Liitä ilmaisin keskukseen. Käynnistä sitten keskus; savuilmaisin saa virran samanaikaisesti.

**Vaihe 2** Kun savuilmaisin saa virran, se antaa 2 lyhyttä piippausta ja alkaa **lämpenemään 1 minuutin ajan**. Punainen LED vilkkuu 2 sekunnin välei&#x6E;**.**

**Vaihe 3.** Kun savuilmaisin on suorittanut lämmitysvaiheen, se antaa piippauksen ilmoittaakseen siirtymisestä **kalibrointitilaan**. Kalibrointitila kestää **1 minuutin** (Jos kalibrointi epäonnistuu, savuilmaisin yrittää kalibrointia uudelleen, kalibrointitila kestää enintään 9 minuuttia). Punainen LED jatkaa vilkkumista kahden sekunnin välein kalibroinnin aikana.

**Vaihe 4.** Kun kalibrointi on valmis, savuilmaisin antaa 2 lyhyttä piippausta ja sammuttaa LEDin palatakseen normaaliin tilaan.&#x20;

{% hint style="warning" %}
Huom:

Jos kalibrointi epäonnistuu, savuilmaisin piippaa jatkuvasti. Katkaise savuilmaisimen virta ja kytke se sitten uudelleen yrittääksesi uudelleen vaiheesta 1.
{% endhint %}

Lämmitys- ja kalibrointiprosessin onnistuttua voit siirtyä oppimisvaiheeseen.

**Vaihe 5.** Aseta valvontakeskus tilaan **oppimistilaan**.

**Vaihe 6** Savuilmaisin havaitaan, jos se on oikein liitetty hybridikeskukseen.

**Vaihe 7.** Klikkaa ”**Lisää**” lisätäksesi havaittavan savuilmaisimen valvontakeskukseen.

### ***Tunnistus***

"Identify"-toimintoa käytetään paikantamaan tietty BUS-laite BUS-kiinteässä järjestelmässä. Tämä toiminto auttaa erottamaan laitteet toisistaan erityisesti suurissa asennuksissa, joissa on lukuisia BUS-laitteita.

Löytääksesi johdollisen savuilmaisimen BUS-järjestelmästä:

**Vaihe 1.** Hybridikeskuksen verkkosivulla napsauta laitelistasta SD-32-BUS:n laitteen sarakkeen jälkeen "Tunnista".

**Vaihe 2.** Jos johdollinen savuilmaisin vastaanottaa signaalin hybridikeskukselta, verkkosivu näyttää onnistumisilmoituksen ja savuilmaisimen punainen LED vilkkuu 10 kertaa ilmaistakseen käyttäjälle sijainnin.

{% hint style="warning" %}
Huom:

Jos verkkosivulle ilmestyy aikakatkaisuilmoitus, se tarkoittaa, että johdollinen savuilmaisin ei vastaanottanut signaalia keskukselta. Tarkista, onko SD-32-BUS liitetty oikein keskukseen sopivan kaapelointietäisyyden puitteissa.
{% endhint %}

### ***Kävelytesti***

* Varmistaaksesi, että johdollinen savuilmaisin pystyy kommunikoimaan keskuksen kanssa oppimisen jälkeen, aseta valvontakeskus Kävelytesti-tilaan ja paina SD-32-BUS:n testipainiketta lähettääksesi testisignaalin keskukselle.
* Kun keskus vastaanottaa testisignaalin, se piippaa kerran ja näyttää johdollisen savuilmaisimen tiedot laitelistauksen yläosassa.

{% hint style="info" %}
Huom:

Jos keskukselta ei saada vastausta testipainikkeen painamisen jälkeen, keskus ei ole vastaanottanut laitteen testisignaalia. Tarkista, onko savuilmaisin liitetty oikein keskukseen sopivan kaapelointietäisyyden puitteissa.
{% endhint %}

### ***Uudelleenkalibrointi***

Koska savuilmaisimen toimintaehto voi muuttua asennuksen jälkeen ajan myötä, saatat haluta kalibroida Savuilmaisimen uudelleen

ottaaksesi uuden savun havaitsemiskynnyksen ja varmistaaksesi savuilmaisimen optimaalisen suorituskyvyn. Toimi näin:

* Paina ja pidä testipainiketta 20 sekuntia ja vapauta, kun savuilmaisin antaa 3 piippausta. Laite aloittaa kalibroinnin, ja punainen LED vilkkuu 2 sekunnin välein ilmoittaakseen siitä.
* Kalibrointiprosessi kestää **1 minuutin** (Jos kalibrointi epäonnistuu, savuilmaisin yrittää kalibrointia uudelleen, kalibrointitila kestää enintään 9 minuuttia).
* Kun kalibrointi on valmis, savuilmaisin antaa kaksisävyisen piippauksen. Punainen LED lopettaa vilkkumisen osoittaakseen, että se on palannut normaaliin tilaan.
* Jos kalibrointi epäonnistuu, savuilmaisin piippaa jatkuvasti ja oranssi LED vilkkuu sekunnin välein. Katkaise savuilmaisimen virta ja kytke se sitten uudelleen käynnistääksesi savuilmaisimen uudelleen.

## **Huolto ja puhdistus**

Säännöllinen huolto ja puhdistus auttavat pitämään savuilmaisimen hyvässä toimintakunnossa.

* Testaa savuilmaisin viikoittain varmistaaksesi, että hälytysääni ja merkkivalot toimivat oikein.
* Puhdista savuilmaisin vähintään kerran 6 kuukaudessa.
  * Imuroi varovasti savun havaitsemiskammioon ja aukkoihin kertynyt lika / pöly / pienet hiukkaset.
  * Puhdista kotelo pyyhkimällä se huolellisesti kostealla liinalla ja kuivaa. Älä päästä vettä hälyttimen sisään.
  * Älä koskaan käytä puhdistusaineita, pesuaineita tai liuottimia ilmaisimessa.
* Vältä ilmanraikastimen, hiuslakan tai muiden aerosoolien suihkuttamista savuilmaisimen lähelle.
* Älä maalaa eikä muokkaa ilmaisinta missään olosuhteissa.

## **Käyttöikä**

Savuilmaisimella on enimmäiskäyttöikä **10 vuotta** asennuspäivästä lukien. Savuilmaisin tulisi vaihtaa välittömästi 10 vuoden käytön jälkeen.

Suositellaan merkitsemään ”Vaihda ennen” -päivämäärä (10 vuotta asennuspäivästä) ilmaisimen taakse ennen asennusta.

## **Asennus**

### ***Asennusohjeet***

* Suositellaan, että asennuspaikka on katon keskialueella.
* Älä sijoita ilmaisinta seuraaviin paikkoihin:
* Keittiö – Ruoanlaitosta tuleva savu saattaa aiheuttaa ei-toivotun hälytyksen.
* Lähellä tuuletinta, loisteputkea tai ilmastointilaitetta – niiden aiheuttamat ilmavirtaukset voivat vaikuttaa ilmaisimen herkkyyteen.
* Lähelle kattopalkkeja tai kaapin päälle – näiden alueiden pysähtynyt ilma voi vaikuttaa ilmaisimen herkkyyteen.
* Huipun kohdalla ”**A**” kehyksellisen tyyppisen katon.

### ***Savuilmaisimen kiinnittäminen***

**Vaihe 1.** Aseta savuilmaisin haluttuun asennuspaikkaan.

**Vaihe 2.** Ota pakkauksessa mukana tullut asennusarkki. Kuvan koko vastaa savuilmaisimen todellista kokoa ja rei'itetty muotoilu mahdollistaa helpon repäisyn asennuksen jälkeen.

**Vaihe 3.** Aseta arkki tiukasti kattoa vasten ja käytä neljää reikää mallina porataksesi reiät ja asentaaksesi tarvittaessa seinätulpat.

Varmista, että seinätulpat ovat tasaiset asennuspintaa vasten.

**Vaihe 4.** Aseta kiinnitysrauta asennusarkin päälle ja ruuvaa se seinään.

**Vaihe 5.** Savuilmaisimessa on 4 koukkua takakannessa. Pidä savuilmaisinta varovasti ja kohdista kiinnitysraudan 4 koloa savuilmaisimen 4 koukkuun.

<figure><img src="https://1349733727-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2F3Q1cxlsGRdDsnt559Dle%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=494c7507-2a7c-4448-9493-7544b2644959" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

**Vaihe 6.** Kierrä myötäpäivään lukitaksesi koukun.

<figure><img src="https://1349733727-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2Fo8cYhosDzC5TcGdAoyGp%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=3961a3c7-4a0c-4b39-ad02-9688a3c9c64a" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<figure><img src="https://1349733727-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FlNKC5uSBSSgX17Am4Bdb%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=27f359b8-111d-4a75-b718-28b9599d2c26" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

**Vaihe 7.** Asennus on nyt valmis. Voit nyt repäistä asennusarkin irti.
