# VESTA-359

**DC-23-BUS**

## **BUS-johtoinen ovikoskettimen anturi**

<figure><img src="https://1349733727-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2F0wCcT5O2JzPOnHEXj9xd%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=98d0cf8c-f088-4c36-9f4c-6b931f235934" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

DC-23-BUS on johtoinen ovikoskettimen anturi, joka valvoo määriteltyjen laitteiden (esim. oven tai ikkunan) avaamista/sulkemista. Johtoinen ovikoskettimen anturi kiinnitetään valvottavan laitteen kehykseen ja toiminta tapahtuu laitteen magneetilla. Kun ovi tai ikkuna avautuu, magneetti siirtyy pois anturista, aktivoiden sisäisen magneettikytkimen, minkä seurauksena anturi lähettää hälytyssignaalin BUS-väylän kautta ohjauspaneelille.

Sisäänrakennetun lisäliittimen ansiosta DC-23-BUS voidaan myös kytkeä johtotettuun laitteeseen toimimaan yleislähettimenä.

Johtoinen ovikoskettimen anturi koostuu kannesta ja pohjasta. Kansi sisältää kaiken elektroniikan ja pohja tarjoaa kiinnitysmahdollisuuden laitteelle. Suljettu piirilevyn varkaussuoja-kytkin tarjoaa suojan luvattomalta kotelon avaamiselta ja/tai laitteen irrottamiselta.

## **Osien tunnistus**

![](https://1349733727-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2F99fIYHEa6GG9cbrexmzu%2F0.jpeg?alt=media)

1. **LED-ilmaisin / Testipainike**

Paina Test-painiketta siirtyäksesi testitilaan 3 minuutiksi.

2. **Kannen kiinnitysruuvi**
3. **Tulojumikytkin (JP2)**

**Hyppykytkin päällä** **Hyppykytkin pois päältä**

Jumper-linkki on asetettu, yhdistäen kaksi Jumper-linkki on poistettu tai “**parkissa**” yhdelle

pinneistä. pinnille.

* Jumper ON: Asetettu normaalisti suljettu (N.C.).
* Jumper OFF: Asetettu normaalisti avoin (N.O.) **(Tehtaan oletus)**.

4. **Päätteen vastuksen hyppykytkin**

Kun ovikoskettimen anturi on kytketty BUS-väylän kauimpana laitteena, aseta anturin päätteeksi tarkoitettu vastusjumikytkin ja ensimmäisen BUS-laitteen (yleensä hybridipaneelin) jumikytkin ON-asentoon toimimaan päätteenä. Tällöin liitetyn BUS-väylän tiedonsiirto paranee.

**Hyppy päällä:** Hyppyliitin on asetettu yhdistäen kaksi nastaa.

**Hyppy pois päältä:** Hyppyliitin on poistettu tai “**parkissa**” yhdellä nastalla.

* Jos hyppyri on ON, viestintäkyky paranee.
* Jos hyppykytkin on OFF, tiedonsiirtokyky on normaali taso.

5. **Bus-liitin**
6. **Laajennusliitin**

Sisäänrakennetun magneettikytkimen lisäksi on lisätty 2-napainen kuiva-kosketin-liitin laajennusmagneettikytkintä tai mitä tahansa N.C. (normaalisti suljettu) tai N.O. (normaalisti avoin) toiminnallisuutta käyttäviä laitteita varten.

7. **Manipulaatiokytkin**

Kun johtoinen ovikoskettimen anturi on asennettu, varkaussuoja-kytkin aktivoituu, kun kansi avataan tai anturi irrotetaan kiinnityspinnasta.

8. **Kiinnitysreiät**

Käytetään anturin kiinnittämiseen ja ruuvaamiseen suoraan oven karmiin tai seinään.

9. **Katkaistava alue johtojen rei'itystä varten (Bus-liitintä varten)**
10. **Magneetti**
11. **Magneetin ruuvausreikä**
12. **Magneetin välikappale**

## **Ominaisuudet**

### ***LED-ilmaisin***

* Normaalitilassa LED ei syty, kun johtoinen ovikoskettimen anturi aktivoituu.
* Kun anturin kansi avataan tai varkaussuoja-kytkin laukeaa, LED vilkkuu 3 kertaa. Jos varkaustila jatkuu, LED vilkkuu 3 kertaa aina kun anturi aktivoituu.
* Kun anturi on testitilassa, LED vilkkuu 3 kertaa aina kun se aktivoituu.

### ***Laajennusliitin***

DC-23-BUS:ssa on lisäliitin joustavuuden lisäämiseksi. JP2-asetuksesta riippuen lisäliitin muodostaa suljetun (normaalisti suljettu, N.C.) tai avoimen (normaalisti avoin, N.O.) piirin siihen kytketyn laitteen kanssa. Kun lisäliittimeen kytketty laite laukeaa, myös anturi laukeaa.

1. Avaa anturin kansi ruuvimeisselillä löysäämällä kotelon kiinnitysruuvi laitteen alareunassa.
2. Etukotelon yläpäässä on ohuempi muovinen läpivientikohouma. Riko läpivienti luodaksesi reiän johdotusta varten laajennusliittimeen.
3. Kytke laite lisäliittimeen.

![](https://1349733727-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2F23sYkF5dUftu6pe1hx6I%2F8.jpeg?alt=media)

Lisäliitin voi olla hyödyllinen seuraavissa tilanteissa:

* Jos anturia ei voida asentaa oven karmiin, voit kytkeä lisä-magneettikytkimen lisäliittimeen ja sijoittaa anturin etäasennettuna.
* Mihin tahansa kuiviin kosketinlaitteisiin, joissa on N.C. (normaalisti suljettu) tai N.O. (normaalisti avoin) piiri, voidaan kytkeä lisäliittimeen, jolloin anturi toimii yleislähettimenä.
* Useita kuivia kosketinlaitteita voidaan kytkeä sarjaan yhdessä anturin kanssa, kuten alla olevassa kuvassa on esitetty.

<figure><img src="https://1349733727-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FnDap9OdO57g0jWPxMzUN%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=f2f19076-14dd-42c7-98eb-d3e7e0cb658b" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### ***Virtalähde***

* Kun DC-23-BUS on kiinteästi kytketty hybridipaneeliin, 13,5 V:n virtalähde voidaan toimittaa hybridipaneelista.

### ***Manipulointisuoja***

* Anturia suojaa varkaussuoja-kytkin, joka painuu kiinnityspintaa vasten, kun anturi on paikoillaan. Aina kun anturin kansi avataan tai se irrotetaan kiinnityspinnasta, varkaussuoja-kytkin aktivoituu ja anturi lähettää varkaussuoja-avausviestin muistuttaakseen käyttäjää tilanteesta.

### ***Valvontasignaali***

* Anturi lähettää automaattisesti valvontaviestejä ohjauspaneelille satunnaisin väliajoin 20–30 sekunnin välein.
* Jos ohjauspaneeli ei ole vastaanottanut signaalia anturilta ennalta määrätyn ajan kuluessa, paneeli ilmoittaa kyseisen anturin kokeneen signaalikatkon.

### ***Testitila***

* Normaalitilassa paina testipainiketta lähettääksesi testisignaalin ohjauspaneelille. Anturi siirtyy testitilaan 3 minuutiksi.
* Testitilassa LED vilkkuu 3 kertaa aina kun anturi aktivoituu.
* Jokainen lisäpainallus testipainikkeesta nollaa testitilan ajaksi 3 minuutiksi.

{% hint style="danger" %}
***Varoitus***

* Anturin johtotyöt tulee suorittaa vain pätevien teknikoiden toimesta, joilla on asianmukainen tieto ja koulutus sähköisten laitteiden kanssa työskentelystä.
* Ennen asennusta tai huoltotöitä varmista, että virtalähde on katkaistu.
  {% endhint %}

### ***Anturin johtokytkennät***

* Ennen anturin kytkemistä järjestelmän BUS-väylään, katkaise virta.
* Apuohjelmana kaapeliliitännöissä kunkin BUS-järjestelmämoduulin liittimet on värikoodattu.

![](https://1349733727-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2F7nN7HHvt7RAiAsYiZ4II%2F15.jpeg?alt=media)

* Useita BUS-laitteita voidaan kytkeä sarjaan hybridipaneeliin. Optimaalisen tiedonsiirron varmistamiseksi varmista, että ensimmäisen (yleensä hybridipaneelin) ja BUS-väylän kauimmaisen laitteen päätevastus-jumikytkimet ovat ON-asennossa toimien päätteinä. Ota käyttöön vain nämä kaksi jumikytkintä, äläkä aseta muiden väylässä olevien laitteiden jumikytkimiä ON-asentoon.

{% hint style="warning" %}
Huom:

* Irrotettava BUS-liittimien muotoilu parantaa asennuksen tehokkuutta. Ennen kytkentää voit poistaa liittimet piirilevyltä käytön helpottamiseksi ja liittää ne takaisin kytkennän jälkeen.

* Irrotetun liittimen uudelleenasennuksessa varmista, että asennat liittimen samaan suuntaan levyyn mahdollisten vaarojen välttämiseksi.
  {% endhint %}

* Väärät liitännät johtavat toimintahäiriöön tai vikaantumiseen. Tarkista kaapelointi ja varmista oikeat liitokset ennen virran kytkemistä.

![](https://1349733727-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FQpVeEmZW6HZOObWrfZMV%2F16.png?alt=media)

### ***Oppiminen***

Noudata alla olevia vaiheita ottaaksesi laitteen Hybrid-paneeliin.

Vaihe 1: Kytke laite paneeliin. Kytke sitten paneeli päälle.

Vaihe 2: Paneelin verkkosivulla, klikkaa “**Oppiminen**" siirtyäksesi oppimis­sivulle.

Vaihe 3: Klikkaa “**Aloita**" siirtyäksesi oppimistilaan.

Vaihe 4: Klikkaa “**Lisää**" lisätäksesi laitteen paneeliin.

Vaihe 5: Jos laite on onnistuneesti opetettu paneeliin, se näkyy “Opetettujen laitteiden” osiossa.

* Kun opetus on tehty, DC-23-BUS tunnistetaan kahdeksi erilliseksi laitteeksi ja vie paneelissa kaksi vyöhykettä.

![](https://1349733727-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2Fo7mHw0qCwwHtiZ4emGy9%2F17.png?alt=media)

![](https://1349733727-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FKQW91FW0glf7grBhYR90%2F18.png?alt=media)

* Erotellaksesi nämä kaksi laitetta, suositellaan nimen muuttamista klikkaamalla “Muokkaa” laiteluettelon kohdan jälkeen.

Laitteen muokkaussivulla näkyvän ID:n viimeiset kaksi numeroa “**00**” edustavat sisäistä magneettikytkintä.

![](https://1349733727-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2Fzv53ylYDVTEbPronvzjw%2F19.png?alt=media)

ID:n viimeiset kaksi numeroa “**02**” edustavat lisäliitintä.

### ***Tunnistus***

"Identify"-toimintoa käytetään paikantamaan tietty BUS-laite BUS-kiinteässä järjestelmässä. Tämä toiminto auttaa erottamaan laitteet toisistaan erityisesti suurissa asennuksissa, joissa on lukuisia BUS-laitteita.

Anturin paikantamiseksi BUS-järjestelmässä:

**Vaihe 1.** Hybridipaneelin verkkosivulla klikkaa “Tunnista” laiteluettelon kohdasta DC-23-BUS:n laitteen rivin jälkeen.

**Vaihe 2.** Jos anturi vastaanottaa signaalin hybridipaneelista, verkkosivu näyttää onnistumisviestin ja anturin LED-merkkivalo vilkkuu 10 kertaa näyttääkseen sijaintinsa käyttäjälle.

{% hint style="warning" %}
Huom:

Jos verkkosivulla näkyy aikakatkaisuviesti, se tarkoittaa, että anturi ei vastaanottanut signaalia paneelista. Tarkista, onko DC-23-BUS kytketty oikein paneeliin ja että johdotuspituus on sopiva.
{% endhint %}

### ***Kävelytesti***

* Varmistaaksesi, että anturi kykenee kommunikoimaan paneelin kanssa opetuksen jälkeen, aseta ohjauspaneeli kävelytestitilaan ja paina DC-23-BUS:n testipainiketta lähettääksesi testisignaalin paneelille.
* Kun paneeli vastaanottaa testisignaalin, se antaa yhden pirahduksen ja näyttää anturin tiedot laiteluettelon yläosassa.

{% hint style="warning" %}
Huom:

Jos paneelista ei tule vastausta testipainiketta painettaessa, paneeli ei ole vastaanottanut testisignaalia laitteelta. Tarkista, onko DC-23-BUS kytketty oikein paneeliin ja että johdotuspituus on sopiva.
{% endhint %}

## **Asennus**

### ***Asennusohjeet***

* Anturi tulisi asentaa oven/ikkunan karmiin ja magneetti oven/ikkunan
* Etäisyyden anturin ja magneetin välillä tulisi olla korkeintaan 15 mm, kun ovi on suljettu.
* Vältä anturin asentamista metallipinnoille. Jos se asennetaan metallipinnalle, varmista kokeilemalla, että anturi laukeaa oven avautuessa.
* Asenna anturi mahdollisimman korkealle.

### ***Anturin asentaminen***

1. Etsi sopiva paikka lähellä ovea/ikkunaa asentaaksesi anturin.
2. Anturissa on 2 uramerkintää toisella sivulla (katso kuva), jotka osoittavat sisäisen magneettikytkimen sijainnin. Anturi tulisi asentaa joko pystyasentoon tai ylösalaisin siten, että uramerkitty sivu kohtaa magneetin.
3. Asentaaksesi anturin:
   1. Käytä kahta kiinnitysreikää mallina ja poraa reiät asennettavaa kehystä varten.
   2. Käytä mukana tulevia seinätulppia laasti-/tiiliasennuksissa.
   3. Ruuvaa anturi toimitettuihin seinätulppiin.
4. Magnetin kiinnitys:
   1. Käytä kahta magneetin ruuvausreikää mallina ja poraa reiät asennettavaa ovea/ikkunaa varten.

{% hint style="warning" %}
Huom:

* Magneetin etäisyys anturista ei saa olla yli 15 mm, kun ovi on suljettu.

* Magneetin on linjattava anturin uramerkittyä sivua vasten. Tarvittaessa käytä magneetin välikappaletta magneetin taakse saadaksesi paremman linjauksen uramerkintöihin.
  {% endhint %}

* Ruuvaa magneetti oveen/ikkunaan.

* Aseta kaksi valkoista peitinkorkkia magneetin ruuvireikiin ulkonäön viimeistelyä varten.

5. Asennus on nyt valmis.
