# VESTA-336

**SD-32-HM-SC**

## **Palovaroitin-sarja**

<figure><img src="https://1349733727-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2Fz7pTLPoUz7poSkvjdJph%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=7d42f2f1-634a-458a-bdce-225c94d62e56" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

SD-32-sarja on langaton palovaroitin, joka on suunniteltu suojaamaan mahdollisilta tulipaloriskeiltä. Palovaroitin käyttää monikriteeristä anturiteknologiaa erottaakseen nopeasti palavien liekkien ja hitaasti kytevien tulipalojen välillä, ja sisältää samalla älyteknologiaa erottaakseen ruoanlaitossa syntyvän savun ja todelliset henkeä uhkaavat kotipalot, käytännössä poistaen hälytyshäiriöt.

Savun havaitsemisen lisäksi lämpöä tunnistavat mallit pystyvät raportoimaan lämpötilan käyttäjille. Mallit, joissa on sisäänrakennettu PIR-liikeanturi, pystyvät havaitsemaan liikettä. SC-malli voidaan yhdistää muihin hälytysjärjestelmän palovaroittimiin ja se hälyttää, kun mikä tahansa järjestelmän palovaroittimista laukeaa.

SD-32-sarjan mallit on lueteltu alla:

<figure><img src="https://1349733727-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FWlY29Hmy7PpZ8MWGK2zc%2F10.png?alt=media&#x26;token=62a3c0a2-a262-4083-a287-40d2adb2496f" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

## ***Osien tunnistus***

![](https://1349733727-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FelDrz7ER9hhLREVuyjaX%2F1.png?alt=media)

**1. LED-ilmaisin / Testipainike**

**Punainen LED**

* Nopea välähdys: Hälytys.
* Välähtää kerran sekunnissa: Savuilmaisin on hälytyksen hiljennystilassa.
* Vilkkuminen 2 sekunnin välein: Savuilmaisin on lämmitys- ja kalibrointiprosessissa.
* Välähtää kerran 4 sekunnissa oranssin LEDin kanssa: paristo on loppumassa.
* Vilkahtaa lyhyesti: Kun Oppimispainiketta painetaan nähdäkseen, toimiiko laite normaalisti.
* Syttyy lyhyesti: Lähettää signaalia.

**Oranssi LED**

* Välähdys joka sekunti: Kalibrointi epäonnistui.
* Välähtää kerran 4 sekunnissa PUNAISEN LEDin kanssa: paristo on loppumassa.
* Välähtää kerran 5 sekunnissa: Savun havaitseminen epäonnistui tai laite toimii virheellisesti.
* Välähtää kerran 45 sekunnissa: Matala paristotila

**Oppimis-/Testipainike**

* Paina painiketta kerran, jotta:
  * Lähetetään testisignaali.
  * Tarkistetaan savunilmaisuontelo.
  * Hiljennetään hälytys, kun savuilmaisin hälyttää.
  * Lähetä opetus-/oppimiskoodi. **(Ei-SC-mallille)**
* Paina ja pidä painiketta 3 sekuntia lähettääksesi kaikki oppimiskoodit. **(SC-mallille)**
* Paina ja pidä painiketta 10 sekuntia päästäksesi kalibrointiprosessiin.

2. **IR-linssi (vain SD-32-HM/-HM-SC)**
3. **Summeri**
4. **Paristokotelo**
5. **Koukut**
6. **Paristosäiliön kannen kiinnitysruuvi**
7. **Asennusteline**
8. **Kiinnitysreiät**
9. **Asennusleike**

## **Ominaisuudet**

### ***Paristo***

* Palovaroittimen virransyöttöön käytetään kolmea CR123 3V litiumparistoa.
* Palovaroittimessa on varma mekanismi, joka estää kannen sulkeutumisen ilman paristojen asentamista. Paina välilevyä alas ja aseta kolme uutta paristoa lokeroon.
* Palovaroitin tarkistaa pariston jännitteen automaattisesti 25 sekunnin välein. Jos matala paristotaso havaitaan kahdesti peräkkäin, palovaroitin lähettää matalan pariston signaalin ja siirtyy matalan pariston tilaan.
* Matalan pariston tilassa matalan pariston signaali lähetetään yhdessä säännöllisten signaalilähetysten kanssa; oranssi LED vilkkuu kerran 45 sekunnissa.
* Punainen ja oranssi LED vilkkuvat kerran 4 sekunnissa, kun paristo on lopussa.

{% hint style="warning" %}
Huom:

Paristoja vaihdettaessa poistettuasi vanhat paristot, paina testipainiketta kaksi kertaa purkaaksesi laitteen täysin ennen uusien paristojen asettamista.
{% endhint %}

## ***Aloittaminen***

**Vaihe 1.** Aseta kolme CR123 3V litiumparistoa käynnistääksesi palovaroittimen. Suuntaa paristot paristolokeron napaisuuden mukaan ennen asettamista.

**Vaihe 2.** Savuilmaisin antaa 2 lyhyttä piippausta ja alkaa **lämpenemään 1 minuutin ajan**. Punainen LED välähtää joka 2. sekunti. **Vaihe 3.** Kun palovaroitin on suorittanut lämmityksen, se antaa piippauksen merkkinä siirtymisestä kalibrointitilaan. The **kalibrointi**

tila kestää **1 minuutin** (Jos kalibrointi epäonnistuu, savuilmaisin yrittää kalibrointia uudelleen, kalibrointitila kestää enintään 9 minuuttia). Punainen LED jatkaa vilkkumista kahden sekunnin välein kalibroinnin aikana.

**Vaihe 4.** Kun kalibrointi on valmis, savuilmaisin antaa 2 lyhyttä piippausta ja sammuttaa LEDin palatakseen normaaliin tilaan.

{% hint style="warning" %}
Huom:

Jos kalibrointi epäonnistuu, palovaroitin piippaa jatkuvasti. Poista paristot, paina Testi-painiketta kaksi kertaa tyhjentääksesi täysin, ja aseta sitten paristot uudelleen yrittääksesi alusta lähtien.
{% endhint %}

Lämmitys- ja kalibrointiprosessin onnistuttua voit siirtyä oppimisvaiheeseen.

**Vaihe 5.** Aseta ohjauspaneeli oppimistilaan. Katso ohjauspaneelin käyttöoppaasta lisätiedot.

**Vaihe 6.** **(Ei-SC-mallille)** Paina Oppimis/Testi-painiketta kerran lähettääksesi oppimiskoodin.

**(SC-mallille)** Paina Oppimis/Testi-painiketta 3 sekuntia lähettääksesi kaikki oppimiskoodit.**.**

**Vaihe 7.** Lisää havaittu(t) anturi(t) välittömästi ohjauspaneeliin.

{% hint style="warning" %}
Huom:

SC-mallissa savuilmaisin antaa kaksisävyisen piippauksen vastaanotettuaan vahvistuksen ohjauspaneelilta savu-/lämpöanturin oppimiskoodista.
{% endhint %}

## ***Savuilmaisimen testaaminen***

Painaamalla savuilmaisimen testipainiketta voit testata, toimiiko savuilmaisin normaalisti.

* Jos savuilmaisin toimii normaalisti, punainen LED palaa 2 sekunnin ajan ja sen jälkeen kuuluu kaksisävelinen merkkiääni.
* Jos summeri antaa kaksisävyisen piippauksen 3 kertaa, ”**Optinen ontelo**” savuilmaisimessa on joko likainen tai toimintahäiriöinen.
* ***IR-toiminnon testitila*****&#x20;(Vain SD-32-HM/-HM-SC)**
  * Laitteen PIR-liikeanturi voidaan asettaa testitilaan painamalla testipainiketta. Joka kerta kun testipainiketta painetaan, laite lähettää testisignaalin ohjauspaneelille radioalueen testiksi ja siirtyy 3 minuutin testitilaan. Se poistuu testitilasta automaattisesti 3 minuutin kuluttua ja palaa normaalitilaan. Testitilassa lepotimeri on pois käytöstä, ja LED-indikaattori välähtää aina, kun liikettä havaitaan.
* ***IR-toiminnon lepotimeri*****&#x20;(Vain SD-32-HM/-HM-SC)**
  * Laitteen PIR-liikeanturilla on ”**lepoaika**” noin 40 sekunnin ajan virran säästämiseksi. Liikkeen havaitsemisen jälkeen PIR ei lähetä uudelleen 40 sekuntiin. Näin jatkuva liike PIR:n edessä ei tarpeettomasti kuluta paristoa.
* ***Valvonta***
  * Palovaroitin lähettää valvontasignaalin raportoidakseen tilansa säännöllisesti käyttäjän asetusten mukaisesti. Tehtaan oletusväli on 30–50 minuuttia.
* ***Lämpötilan havaitseminen*****&#x20;(Vain SD-32-HM/-HM-SC)**
  * Lämpötila-anturi mittaa lämpötilan joka 10. sekunti ja lähettää lämpötilalukeman ohjauspaneelille 30–33 minuutin välein.
  * Käyttäjä voi myös painaa testipainiketta kerran lähettääkseen nykyisen lämpötilalukeman manuaalisesti.
* ***Hälytyksen aktivointi***

Palovaroitin aktivoituu palohälytykseen, kun savun havaitseminen laukeaa. Lämpöä havaitsevat mallit aktivoivat myös hälytyksen, kun korkea lämpö havaitaan. Kun hälytys aktivoituu, palovaroitin lähettää hälytyssignaalin ja laukaisee hälytyksen sisäänrakennetulla summerillaan.

**Savun havaitseminen:**

* Savuilmaisin tarkistaa savun pitoisuuden joka 8. sekunti
* Hälytys aktivoituu aina, kun savun pitoisuus ylittää havaitsemiskynnyksen, ja jatkuu, kunnes savun pitoisuus laskee hälytyskynnyksen alapuolelle.
* Punainen LED välähtää nopeasti hälytyksen aikana.

**Lämmön havaitseminen: (vain SD-32-HM/-HM-SC)**

* Palovaroitin tarkistaa lämpötilan 10 sekunnin välein. Hälytys aktivoituu seuraavissa tilanteissa:
  * Kun lämpötila nousee 8,25 °C minuutissa (nousunopeus).
  * Kun lämpötila ylittää 57,25 °C (korkea lämpö).
* Punainen LED vilkkuu sekunnin välein hälytyksen aikana. Savuilmaisin lopettaa hälytyksen vain, jos lämpötila laskee alle hälytyskynnyksen:
* Jos hälytys laukaistiin nousunopeusehdon vuoksi (8,25 °C minuutissa tai enemmän), lämpötilan on laskettava 4 °C alle havaitun korkeimman lämpötilan, jotta ilmaisin lopettaa hälytyksen.
* Jos hälytys laukaistiin korkean lämpötilan ehdon vuoksi (57,25 °C), lämpötilan on laskettava alle 49 °C, jotta savuilmaisin lopettaa hälytyksen.
* Savuilmaisin lähettää palautussignaalin, jos savua tai korkea lämpöä ei havaita 160 sekuntiin.
* Jos hälytystila jatkuu, palovaroitin lähettää hälytyssignaalin uudelleen 2 minuutin välein.

**IR-havaitseminen: (vain SD-32-HM/-HM-SC)**

* Palovaroitin lähettää signaalin ohjauspaneelille, jos IR-havaitseman alueella havaitaan liikettä. Summeri ei soi eikä LED vilku. Katso lisätietoja ohjauspaneeliltasi.
* ***Yhdistäminen*****&#x20;(Vain SD-32-HM-SC)**
  * Savuilmaisin on yhdistetty muihin hälytysjärjestelmän savuilmaisimiin. Kun yksi savuilmaisin aktivoi hälytyksen, valvontakeskus ilmoittaa muille savuilmaisimille, että niidenkin tulee aktivoida hälytys, vaikka ne eivät olisi vielä havainneet savua. Hälytyksen kesto määräytyy valvontakeskuksen asetuksen mukaisesti.
  * Järjestelmän disarmointi pysäyttää valvontakeskuksen aiheuttamat muiden savuilmaisimien hälytykset. Savun havaitsemisesta laukaistun savuilmaisimen aiheuttama hälytys loppuu vasta, kun savupitoisuus laskee alle hälytysrajan.
  * Savuilmaisin testipainikkeen painaminen vaimentaa vain kyseisen savuilmaisimen hälytyksen, mutta ei voi vaientaa kaikkien yhdistettyjen savuilmaisimien hälytyksiä.
* ***Hälytyksen hiljentäminen***
  * Kun savuilmaisin hälyttää, testipainikkeen painaminen asettaa savuilmaisimen hälytyksen vaimennustilaan, jolloin hälytys vaimennetaan 9 minuutiksi. Summeri lakkaa soimasta vasta, kun hälytys on ollut päällä vähintään 1 minuutin. Jos painiketta painetaan ennen kuin hälytysaika saavuttaa 1 minuutin, savuilmaisin odottaa kunnes hälytysaika on 1 minuutti ennen hälytyksen vaimentamista.
  * 9 minuutin hälytyksen vaimennusjakson aikana punainen LED vilkkuu kerran sekunnissa. Savuilmaisin jatkaa savukonsentraation valvontaa vaimennusjakson aikana:
  * Kun 9 minuutin vaimennusjakso on päättynyt, jos savukonsentraatio on laskenut alle hälytyskynnyksen, savuilmaisin antaa 2-äänisen piippauksen ja palaa normaaliin toimintaan ilman hälytystä.
  * Jos savun pitoisuus ylittää edelleen hälytyskynnyksen, savuilmaisin aloittaa uudelleen hälytyksen.
  * Jos savukonsentraatio jatkaa nousuaan vaimennusjakson aikana ja ylittää toisen hälytyskynnyksen, savuilmaisin alkaa hälyttää uudelleen. Toisen hälytyskynnyksen ylittämisestä johtuvaa hälytystä ei voi vaimentaa testipainiketta painamalla.
* ***Uudelleenkalibrointi***

Koska savuilmaisimen toimintaympäristö voi muuttua jonkin ajan kuluttua asennuksesta, saatat haluta uudelleenkalibroida savuilmaisimen ottaaksesi uuden savunilmaisu-kynnysarvon ja varmistaaksesi laitteen optimaalisen toiminnan. Toimi näin:

* Paina ja pidä testipainiketta 10 sekuntia ja vapauta, kun savuilmaisin antaa 2 piippausta. Laite antaa toisen piippauksen 5 sekunnin kuluttua ja aloittaa kalibroinnin. Punainen LED välähtää joka 2. sekunti merkiksi.
* Kalibrointiprosessi kestää **1 minuutin** (Jos kalibrointi epäonnistuu, savuilmaisin yrittää kalibrointia uudelleen, kalibrointitila kestää enintään 9 minuuttia).
* Kun kalibrointi on valmis, savuilmaisin antaa kaksisävyisen piippauksen. Punainen LED lopettaa vilkkumisen osoittaakseen, että se on palannut normaaliin tilaan.
* Jos kalibrointi epäonnistuu, savuilmaisin piippaa jatkuvasti ja oranssi LED välähtää kerran sekunnissa. Poista paristo, paina testipainiketta kahdesti purkaaksesi sen täysin, ja aseta sitten paristot takaisin käynnistääksesi savuilmaisimen uudelleen.

## **Asennus**

![Vähintään 60 cm seinästä](https://1349733727-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FNUOKCmbX25G5B2FNdlVY%2F18.png?alt=media)

![Portaikon yläosaan](https://1349733727-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FyEb9J6bljAYnmK6JhQJd%2F16.png?alt=media)

### ***Asennusohjeet***

Suositellaan, että asennuspaikka on katon keskialueella.

Älä sijoita ilmaisinta seuraaviin paikkoihin:

1. Keittiö – Ruoanlaitosta tuleva savu saattaa aiheuttaa ei-toivotun hälytyksen.
2. Lähellä tuuletinta, loisteputkea tai ilmastointilaitetta – niiden aiheuttamat ilmavirtaukset voivat vaikuttaa ilmaisimen herkkyyteen.
3. Lähelle kattopalkkeja tai kaapin päälle – näiden alueiden pysähtynyt ilma voi vaikuttaa ilmaisimen herkkyyteen.
4. Huipun kohdalla ”**A**” kehyksellisen tyyppisen katon.

### ***Asennussuositus***

* **On suositeltavaa asentaa savuilmaisin seuraaviin paikkoihin.**
  * Kattotilaan, josta on esteetön näkyvyys sen havaitsemisalueelle, ilman laitteiden tai huonekalujen aiheuttamaa esteitä.
  * Huoneen tai talon sisäänkäynnin lähelle valvomaan sisäänkäyntitoimintaa.
* **Rajoitukset**
  * Älä asenna palovaroitinta suoraan auringonvalolle alttiiksi.
  * Vältä palovaroittimen asentamista alueille, joissa laitteet voivat aiheuttaa nopeita lämpötilan muutoksia havaitsemisalueella, esim. ilmastointilaitteet, lämmittimet jne.
  * Vältä suuria esteitä havaitsemisalueella.
  * Älä suuntaa suoraan lämmönlähteisiin, esim. tulipaloihin tai kattiloihin, eikä pattereiden yläpuolelle.
  * Vältä liikkuvia esineitä havaitsemisalueella, esim. verhot, seinäkoristeet jne.
* Paina testipainiketta siirtyäksesi testitilaan. Kävele suojatussa tilassa ja huomioi, milloin LED syttyy, ja tarkista, että havaitsemisalue on riittävä.
* Kun havaitsemiskenttä on tyydyttävä, asennus on valmis.

## ***Savuilmaisimen kiinnittäminen***

**Vaihe 1.** Aseta kolme CR123A litiumparistoa. Suuntaa paristot paristolokeron navan osoitusten mukaan.

Jos paristoja ei ole asennettu, paristolokeroa ei voi sulkea eikä palovaroitinta voi asentaa.

**Vaihe 2.** Paristojen asettamisen jälkeen palovaroitin antaa 2 lyhyttä piippauksen ja aloittaa 1 minuutin lämmitysprosessin. LED vilkkuu 2 sekunnin välein. Kun lämmitysprosessi on valmis, palovaroitin antaa 2 lyhyttä piippausta ja sammuttaa LEDin palatakseen normaalitilaan.

**Vaihe 3.** Ennen laitteen asentamista, paina Testi-painiketta testataksesi, toimiiko palovaroitin normaalisti. Tarkista, syttyykö punainen LED 2 sekunniksi, jota seuraa kaksisävelinen piippaus.

**Vaihe 4.** Aseta savuilmaisin haluttuun asennuspaikkaan.

**Vaihe 5.** Ota pakkauksessa mukana tullut asennusarkki. Kuvan koko vastaa savuilmaisimen todellista kokoa ja rei'itetty muotoilu mahdollistaa helpon repäisyn asennuksen jälkeen.

**Vaihe 6.** Aseta arkki tiukasti kattoa vasten ja käytä neljää reikää mallina porataksesi reiät ja asentaaksesi tarvittaessa seinätulpat.

Varmista, että seinätulpat ovat tasaiset asennuspintaa vasten.

**Vaihe 7.** Aseta kiinnitysrauta asennusarkin päälle ja ruuvaa se seinään.

**Vaihe 8.** Savuilmaisimessa on 4 koukkua takakannessa. Pidä savuilmaisinta varovasti ja kohdista kiinnitysraudan 4 koloa savuilmaisimen 4 koukkuun.

**Vaihe 9.** Kierrä myötäpäivään lukitaksesi koukun.

**Vaihe 10.** Asennus on nyt valmis. Voit nyt repiä pois kiinnityskalvo&#x6E;**.**

* Palovaroitin on suunniteltu kattoon asennettavaksi. Ihanteellinen asennuskorkeus on 3 metriä. Yli 3 metriä korkea asennus voi vaikuttaa havaitsemisen suorituskykyyn. **(Vain SD-32-HM/-HM-SC))**
* Liikeilmaisin tarjoaa havaitsemiskentän 360° ympyränä, jonka halkaisija on 6 metriä. Katso alla olevista kuvista asennuksen yksityiskohdat

<figure><img src="https://1349733727-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FGpyZu4p426ks8JV8zqlq%2F10.png?alt=media&#x26;token=c221e9c0-d0b3-486e-8c6a-4b7b477ef0e1" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

* Katon asennettuna PIR:llä on parempi suorituskyky vaakasuoran liikkeen havaitsemisessa.

<figure><img src="https://1349733727-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FsmKCqkvHMlKprdJ5aWzK%2F11.png?alt=media&#x26;token=542983b1-4254-493e-bfb2-e055cab9cc4a" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

## **Huolto ja puhdistus**

Säännöllinen huolto ja puhdistus auttavat pitämään savuilmaisimen hyvässä toimintakunnossa.

* Testaa savuilmaisin viikoittain varmistaaksesi, että hälytysääni ja merkkivalot toimivat oikein.
* Puhdista savuilmaisin vähintään kerran 6 kuukaudessa.
  * Imuroi varovasti savun havaitsemiskammioon ja aukkoihin kertynyt lika / pöly / pienet hiukkaset.
  * Puhdista kotelo pyyhkimällä se huolellisesti kostealla liinalla ja kuivaa. Älä päästä vettä hälyttimen sisään.
  * Älä koskaan käytä puhdistusaineita, pesuaineita tai liuottimia ilmaisimessa.
* Vältä ilmanraikastimen, hiuslakan tai muiden aerosoolien suihkuttamista savuilmaisimen lähelle.
* Älä maalaa eikä muokkaa ilmaisinta missään olosuhteissa.

**Käyttöikä**

Savuilmaisimella on enimmäiskäyttöikä **10 vuotta** asennuspäivästä lukien. Savuilmaisin tulisi vaihtaa välittömästi 10 vuoden käytön jälkeen.

Suositellaan merkitsemään ”Vaihda ennen” -päivämäärä (10 vuotta asennuspäivästä) ilmaisimen taakse ennen asennusta.
