# VESTA-204

**CO-8**

**Hiilimonoksidihälytin**&#x20;

CO-8 on langaton hiilimonoksidihälytin, joka havaitsee ympäristössäsi vaarallisen CO:n esiintymisen ja aiheuttaa välittömästi hälytyksen havaittujen eri CO-pitoisuustasojen mukaan. Hiilimonoksidihälyttimessä on myös pitkä pariston kestoaika, itsevalvontatoiminto ja kova sireeni äänivaroitusta varten.

<figure><img src="https://1349733727-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FVdw3K7FtqP0fpkyGwaWq%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=933b35f6-961c-45fb-86ed-332b14a43528" alt="" width="375"><figcaption><p>VESTA-204<strong>Hiilimonoksidihälytin CO-8</strong></p></figcaption></figure>

## ***Osien tunnistus***

1. ***Kaksivärinen LED (kelta-oranssi & punainen)***

* Kun pariston jännite on alhainen, keltainen LED vilkkuu 45 sekunnin välein.
* Kun itsevalvontatesti havaitsee vian, keltainen LED vilkkuu 5 sekunnin välein.
* Kun hiilimonoksidihälytin lähettää signaalia, PUNAINEN LED vilkkuu
* Kun hiilimonoksidi aiheuttaa hälytyksen, Punainen LED vilkkuu nopeasti.
* Hälytyksen vaimennuksen aikana Punainen LED vilkkuu kerran sekunnissa.
* Kun paristo on loppu, sekä Punainen LED että Keltainen LED vilkkuvat kerran neljän sekunnin välein.

2. **Oppimis-/Testipainike**
   * Paina painiketta

     * Lähettää oppimis/testisignaalin laitteen oppimista tai radiokantaman testausta varten.
     * Mykistää hälytyksen väliaikaisesti hälytyksen aktivoitumisen jälkeen. Paina ja pidä painiketta 10 sekuntia\_&#x20;
     * <mark style="color:keltainen;">Suorittaa itsevalvontatoiminnon</mark>.

     ![](https://1349733727-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FUAEqkaKO00olt2nezKBe%2F3.jpeg?alt=media)
3. ***Paristokotelon kansi***
4. ***.Kiinnitysreiät***
5. ***Asennusteline***

### Paristo

&#x20;      3 “**AA**” 1,5 V alkaliparistoja käytetään virtalähteenä.

* Hiilimonoksidihälyttimen pariston kesto on noin 9 vuotta.
* Kun hiilimonoksidihälytin havaitsee alhaisen paristojännitteen, alhainen paristosignaali lähetetään säännöllisten signaalilähetysten mukana. Keltainen LED vilkkuu ja laite antaa piippauksen 30 sekunnin välein.
* Kun paristo on loppu, poista paristokotelon kansi ja vaihda uudet paristot.

## ***Valvonta***

* Asennuksen jälkeen hiilimonoksidihälytin lähettää automaattisesti valvontasignaaleja ohjauspaneeliin satunnaisin väliajoin 30–50 minuutin välein.
* Jos ohjauspaneeli ei ole vastaanottanut signaalia hiilimonoksidihälyttimeltä määrätyn ajan kuluessa, ohjauspaneeli katsoo, että hiilimonoksidihälytin on menettänyt valvonnan ja on viallinen.

### ***Hiilimonoksidin havaitseminen***

* Hälytys aktivoituu, kun CO-pitoisuus havaitaan taulukossa seuraavien aikapituuksien mukaisesti:

| **CO-pitoisuuden taso** | Aika ennen **hälytystä** |
| ----------------------- | ------------------------ |
| 30 ppm                  | Ei sovellu               |
| 50 ppm                  | 60–90 minuuttia          |
| 100 ppm                 | 10–40 minuuttia          |
| 300 ppm                 | Alle 3 minuuttia         |

* Kun hälytys aktivoituu, hiilimonoksidihälytin lähettää hälytyssignaalin ja aktivoi summerinsa hälyttämistä varten. Punainen LED alkaa vilkkua nopeasti.
* Hälytyksen aktivoitumisen jälkeen hiilimonoksidihälytin jatkaa hälyttämistä ja lähettää hälytyssignaalin uudelleen 2 minuutin välein, kunnes CO-pitoisuus laskee alle 30 ppm. Kun pitoisuus laskee alle 30 ppm:n, hiilimonoksidihälytin lopettaa hälyttämisen ja lähettää palautussignaalin.

### ***Hälytyksen hiljentäminen***

* Kun hälytys soi, Test-painikkeen painaminen asettaa hiilimonoksidihälyttimen 10 minuutin hälytyksen vaimennustilaan ja hälytys keskeytyy väliaikaisesti.
* Tämän 10 minuutin jakson jälkeen hiilimonoksidihälytin tarkistaa CO-pitoisuuden uudelleen. Jos CO-pitoisuus on edelleen asetetun kynnysarvon yläpuolella, laite hälyttää uudelleen. Muussa tapauksessa se palaa normaaliin toimintatilaan ja lähettää palautussignaalin.

### ***Itsevalvonta***

Hiilimonoksidihälytin suorittaa itsevalvonnan 12 tunnin välein. Käyttäjä voi myös painaa ja pitää testipainiketta 10 sekuntia suorittaakseen itsevalvonnan. Jos vika havaitaan, hiilimonoksidihälytin lähettää signaalin ohjauspaneeliin ja keltainen LED vilkkuu 5 sekunnin välein. Seuraavat kolme hiilimonoksidianturin tilaa voidaan havaita itsevalvonnalla.

| **Tila**          | **Kuvaus**                                                                                                 | **Raportoi ohjauspaneelille** |   |
| ----------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----------------------------- | - |
| Hyvä anturi       | CO-anturi toimii normaalisti.                                                                              | Ei                            |   |
| Oikosulkua anturi | CO-anturi ei toimi normaalisti, koska positiivinen ja negatiivinen napa ovat yhteydessä toisiinsa.         | Kyllä                         |   |
| Avoin anturi      | CO-anturi ei toimi normaalisti, koska se on irronnut tai joko positiivinen tai negatiivinen napa on rikki. | Kyllä                         |   |

### ***Oppiminen***

Vaihe 1 Aseta 3 “**AA**” paristoa paristokoteloon oikean navan osoittaman napaisuuden mukaisesti paristokoteloon.

Vaihe 2 Kun paristot on asetettu, hiilimonoksidihälytin antaa 2 lyhyttä piippauksia ja Punainen LED välähtää kerran.

Vaihe 3 Aseta ohjauspaneeli **Oppiminen** tilaan, katso ohjauspaneelin käyttöoppaasta lisätiedot. Vaihe 4 Paina Oppimis/Testi-painiketta hiilimonoksidihälyttimessä lähettääksesi signaalin

ohjauspaneeliin oppimisprosessia varten. Punainen LED välähtää kerran ja laite antaa piippauksen.

Vaihe 5 Viimeistele oppimisprosessi käyttöohjeen mukaisesti.

### ***Kävelytesti***

Testaa hiilimonoksidihälyttimen signaalin kantama Walk Test -toiminnolla.

Vaihe 1 Aseta ohjauspaneeli Walk Test -tilaan. Katso paneelin käyttöohjeesta lisätietoja.

Vaihe 2 Paina Oppimis/Testi-painiketta lähettääksesi signaalin. Punainen LED välähtää kerran ja laite antaa piippauksen. Jos Punainen LED ei välähdä eikä piippausta kuulu, laite on viallinen tai paristo on loppu.

Vaihe 3 Jos ohjauspaneeli vastaanottaa signaalin onnistuneesti, se näyttää laitteen signaalin vahvuuden vastaavasti. Poistu Walk Test -tilasta testin suorittamiseksi loppuun. Jos signaalia ei vastaanoteta, paneeli on hiilimonoksidihälyttimen signaalialueen ulkopuolella. Siirrä hälytintä ja yritä uudelleen.

### ***Asennusohjeet***

Suositellaan asentamaan hiilimonoksidihälytin seuraaviin paikkoihin.

* Asenna hiilimonoksidihälytin makuuhuoneisiisi suojataksesi turvallisuuttasi.
* Talossa, jossa on autotalli, asenna myös lähelle autotallin sisäovea ja autotallin yläpuolella olevaan huoneeseen suojaksi, jos auton moottori ei ole sammutettu.
* Keittiön ja autotallin sisälle – välttääksesi vääriä hälytyksiä
* Kulmaan tai paikkaan, jossa ilma on seisovaa – välttääksesi vääriä hälytyksiä
* Takka – pidä vähintään 4,5 metrin etäisyys välttääksesi vääriä hälytyksiä.

### ***Asennus***

<mark style="color:keltainen;">(Suositellaan, että CO-8 asentaa pätevä henkilö).</mark>

Paketissa on kiinnityslevy hiilimonoksidihälyttimen kiinnittämistä varten seinälle.

Vaihe 1. Aseta hiilimonoksidihälytin haluttuun asennuspaikkaan, käytä Walk Test -toimintoa vahvistamaan, että signaalin voimakkuus on tyydyttävä.

Vaihe 2. Käytä kiinnityslevyä tekstinä merkkaamaan kaksi reikää seinään valitulle paikalle ruuvien asentamista varten.

Vaihe 3. Kiinnitä kiinnityslevy seinään merkattuun paikkaan ruuveilla. Asenna tarvittaessa seinätulpat.

Vaihe 4. Kiinnitä hiilimonoksidihälytin kiinnityslevyyn. Asennus on nyt valmis.

### ***Anturin käyttöikä ja huolto***

* Hiilimonoksidihälytin käyttää sisäänrakennettua elektrokemiallista anturia hiilimonoksidin havaitsemiseen. Anturin käyttöikä on noin **10** vuotta. Varmista, että vaihdat laitteen sen käyttöiän loputtua.
* Puhdista laitteen etukansi säännöllisesti pölyn ja roskien välttämiseksi, jotka voivat vaikuttaa ilmanäytteeseen. Pyyhi pinta puhtaalla vedellä kostutetulla liinalla puhdistaessa; älä käytä puhdistusaineita, pesuaineita tai liuottimia.
* Vältä aerosolien käyttöä laitteen lähellä.
* Älä maalaa laitetta; maalaus saattaa tukkia laitteen ilmanottoaukot ja vaikuttaa sen kykyyn ottaa näyte ilmaa.

{% hint style="warning" %}

* Vältä CO-8:n kolhiintumista tai putoamista, sillä se voi vahingoittaa laitetta.
* Tämä laite on suunniteltu suojaamaan ihmisiä hiilimonoksidin akuuttien vaikutusten varalta. Se ei kuitenkaan täysin suojaa henkilöitä, joilla on erityisiä lääketieteellisiä tiloja. Epävarmuuden sattuessa ota yhteys lääkäriin.
* Hälytyksen sattuessa pidä hengityksesi lyhyesti estääksesi hiilimonoksidin hengittämistä ja avaa ovet/ikkunat ilman vaihtamiseksi, poistu sitten tilasta turvallisuuden vuoksi.
* Altistuminen hiilimonoksidille voi johtaa CO-myrkytystilaan, jonka oireita ovat päänsärky, huimaus ja oksentelu. Suuri CO-altistus voi johtaa vakaviin tiloihin, kuten sydämen sykkeen nousuun, tajuttomuuteen, hengitysvaikeuksiin ja jopa kuolemaan.
* Sinun tulee **EI** muokata laitetta missään olosuhteissa.
* Laite on tarkoitettu asennettavaksi tavalliseen kotikäyttöön; sitä ei tule korvata tai käyttää muihin tarkoituksiin, kuten polttavien laitteiden, kattiloiden tai hormien huoltoon.
* Käyttölämpötila on -10 °C – 50 °C, käyttökosteus enintään 85 % ei-tiivistyvä.
  {% endhint %}
