# VESTA-361

**BX-32-BUS**

## **BUS Bekabelde Buiten Sirene Behuizing**

<figure><img src="https://2034468523-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FEKjOOrhHmAQEJWnkIXdp%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=b33697c3-861e-46b8-b28e-1d71f9bfa1dd" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

BX-32-BUS is een bedrade sirene behuizing die gebruikt wordt voor systeemalarmindicatie buiten een gebouw. Wanneer een alarmsignaal van het bedienpaneel wordt ontvangen, activeert de sirene behuizing zijn sirene en knipperlicht om aandacht te trekken.

De sirene behuizing kan ook samenwerken met het bedienpaneel om binnen- en buitentijdensignalen uit te zenden, en u te waarschuwen voor sabotage.

![](https://2034468523-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FT0f8uo7x84mTj8CP3zZq%2F0.png?alt=media)

## **Onderdelenidentificatie**

1. **Muurmontagegaten x 3**
2. **Tamper-schakelaar**

De sabotage-schakelaar wordt geactiveerd wanneer de sirene behuizing van het gemonteerde oppervlak wordt verwijderd of wanneer het deksel wordt geopend.

3. **Leerknop**
4. **LED 3 & 2 & 1 (van links naar rechts)**
5. **Eindweerstand-jumperschakelaar (J3)**

Wanneer de sirene behuizing is aangesloten als het verste BUS-apparaat op een BUS-lijn, stelt u de weerstandsjumper van de sirene behuizing in en zet u de jumper schakelaar van het eerste BUS-apparaat (gewoonlijk het Hybrid-paneel) op AAN om als afsluitweerstanden te dienen. De communicatiemogelijkheid van de aangesloten BUS-lijn wordt verbeterd.

**Jumper Aan:** De jumperverbinding is geplaatst en verbindt de twee pinnetjes.

**Jumper Uit:** De jumperverbinding is verwijderd of “**geparkeerd**” op één pin.

* Als de jumper UIT staat, is de communicatiecapaciteit op normaal niveau.
* Als de jumper AAN staat, is de communicatiecapaciteit verbeterd.

6. **BUS-aansluitklem**
7. **Bedradingsgat (voor BUS-klem)**
8. **Stroomklem (DC 12V ingang / GND) (optioneel)**

Aansluiten op de stroomvoorziening.

9. **Bedradingsgat (voor stroomklem)**

## **Stroomvoorziening**

* Wanneer de BX-32-BUS bedraad is aangesloten op een Hybrid-paneel, kan een 13,5V voedingsspanning door het Hybrid-paneel worden geleverd.
* De BX-32-BUS kan ook worden gevoed door aan te sluiten op een tweedraads 12V AC-DC adapter via de DC 12V klem. Het wordt aanbevolen de adapter te gebruiken wanneer aangesloten op belastingen die meer vermogen vereisen.

## **Supervisie**

De sirene behuizing zal tijdens normale bedrijfsmodus elke 20-30 seconden een supervisiesignaal verzenden. Als dit signaal niet wordt ontvangen, zal het bedienpaneel aangeven dat de betreffende sirene behuizing een storing heeft.

## **Functieoverzicht**

* **Alarmgeheugen**

Als een alarm is geactiveerd tijdens uw afwezigheid en het systeem niet is uitgeschakeld voordat de alarmduur verstrijkt, zal de sirene behuizing een korte alarmtoon geven wanneer het systeem wordt uitgeschakeld om de gebruiker te waarschuwen dat er een alarm is geactiveerd terwijl hij weg was. Dit suggereert dat de indringer mogelijk nog binnen de locatie aanwezig is.

* **Alarmduur**

Wanneer een alarm door het bedienpaneel wordt geactiveerd, zal het paneel de sirene behuizing instrueren te beginnen met alarmen volgens de alarmduurinstelling van het paneel. Wanneer de alarmduur van het paneel verloopt, zal het paneel de sirene behuizing instrueren het alarm te stoppen.

Als de sirene behuizing het signaal van het bedienpaneel om het alarm te stoppen niet ontvangt, zal hij maximaal 15 minuten alarm laten klinken en vervolgens stoppen.

Bijvoorbeeld:

* Als de alarmduur van het paneel is ingesteld op meer dan 15 minuten, zal de sirene behuizing, nadat een alarm is geactiveerd, in plaats van te wachten tot de alarmduur van het paneel verloopt, na 15 minuten stoppen met alarmen.
* Als het paneel zich in de uitgeschakelde modus bevindt en de sabotage-schakelaar van de sirene behuizing wordt geactiveerd, zal de sirene behuizing het alarm niet activeren omdat het paneel uitgeschakeld is, en zal hij 15 minuten alarm doen als gevolg van de sabotage-triggering.
* **Sirenesabotage (Tamper)**

De sirene behuizing is beschermd tegen pogingen om het deksel te openen of de behuizing van het montagemateriaal te verwijderen.

Als de sirene behuizing een sabotageconditie detecteert, zal hij de sirene en het knipperlicht activeren gedurende de geprogrammeerde alarmduur. Er wordt een sabotage-signaal naar het bedienpaneel gestuurd samen met reguliere signaaltransmissies zodat het paneel de status overeenkomstig kan weergeven. Als de sabotageconditie aanhoudt, zal de sirene behuizing een reeks van vijf pieptonen laten horen telkens wanneer het systeem wordt ingeschakeld of wanneer de sabotage is geactiveerd, om een fout aan te geven.

* **Audio- en visuele statusindicatie**

Bij het in- of uitschakelen van het systeem gebruikt de sirene behuizing verschillende methoden om diverse statussen voor de gebruiker te onderscheiden, zoals hieronder in de tabel vermeld.

<figure><img src="https://2034468523-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FssMOefEQO6mJ7wU7G5Ws%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=c8234a0c-f89e-40ba-9dbc-d3c3fc5f1570" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

{% hint style="danger" %}
**Waarschuwing**

* Het bedraden van de buiten sirene behuizing mag alleen worden uitgevoerd door gecertificeerde technici met de juiste kennis en training in elektrische apparatuur.
* Zorg ervoor dat de stroomvoorziening is losgekoppeld voordat u met installatie of onderhoud begint.
  {% endhint %}

## **Bekabeling van de sirene behuizing**

* Schakel de stroom uit voordat u de sirene behuizing op de systeembus aansluit.
* Om te helpen bij kabelverbindingen zijn de klemmen op elk BUS-systeemmodule kleurgecodeerd.

![](https://2034468523-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2F6bHxNlt3KJKUNhN7wU6c%2F11.jpeg?alt=media)

* Meerdere BUS-apparaten kunnen in serie op het Hybrid-paneel worden aangesloten. Voor optimale communicatie van de aangesloten BUS-lijnapparaten moet u ervoor zorgen dat de terminaalweerstand-jumpers van het eerste (gebruikelijk het Hybrid-paneel) en het verst gelegen BUS-apparaat op een BUS-lijn op AAN zijn ingesteld om als terminatieweerstanden te dienen. Zorg ervoor dat alleen de genoemde 2 jumper-schakelaars zijn ingeschakeld en stel de jumper-schakelaars van andere BUS-apparaten daartussen niet op AAN.

{% hint style="warning" %}
Opmerking:

* Het uitneembare ontwerp van BUS-klemmen verbetert de installatie-efficiëntie. Voor het bedradingswerk kunt u de klemmen van de printplaat verwijderen voor gebruiksgemak en na het bedraadwerk weer terugplaatsen.

* Na het loskoppelen van de aansluiting, zorg er bij het terugplaatsen van de aansluiting op de printplaat voor dat de aansluiting in dezelfde richting wordt geïnstalleerd om potentiële gevaren te vermijden
  {% endhint %}

* Onjuiste aansluitingen resulteren in storing of onjuiste werking. Controleer de bedrading en zorg voor correcte verbindingen voordat u stroom inschakelt.

![](https://2034468523-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FqF0momnZcQst3RQNqXwR%2F13.jpeg?alt=media)

## **Leren**

Volg de onderstaande stappen om de sirene behuizing in het Hybrid-paneel te leren.

Stap 1: Sluit de sirene behuizing aan op het paneel. Zet vervolgens het paneel aan.

Stap 2: Klik op de webpagina van het paneel op “**Leren**" om naar de leerpagina te gaan.

Stap 3: Klik op “**Start**" om de leerfase te starten.

Stap 4: Klik op “**Toevoegen**” om de sirene behuizing in het paneel op te nemen.

Stap 5: Als de sirene behuizing succesvol in het paneel is geleerd, wordt deze weergegeven in de sectie “Geleerd apparaat”.

## **Identificatie**

De functie "Identificeren" wordt gebruikt om een specifiek BUS-apparaat in het BUS-bekabelde systeem te lokaliseren. Deze functie is handig om te onderscheiden welk apparaat welk is, vooral in een grote installatie waar talloze BUS-apparaten zijn opgenomen.

Om de sirene behuizing in het BUS-systeem te lokaliseren:

**Stap 1.** Klik op de webpagina van het Hybrid-paneel op “Identificeren” onder de apparaatlijst na de vermelding van de sirene behuizing in de apparaalkolom.

**Stap 2.** Als de sirene behuizing het signaal van het Hybrid-paneel ontvangt, zal de webpagina een succesbericht weergeven en zullen de 3 LED-groepen van de sirene behuizing 10 keer knipperen om de gebruiker te laten zien waar deze zich bevindt.

{% hint style="warning" %}
Opmerking:

Als er een time-out bericht op de webpagina wordt weergegeven, betekent dit dat de sirene behuizing het signaal van het paneel niet heeft ontvangen. Controleer of de sirene behuizing correct is aangesloten op het paneel binnen de geschikte bedradingsafstand.
{% endhint %}

**Walk Test**

* Om er zeker van te zijn dat de sirene behuizing met het paneel kan communiceren nadat deze is geleerd, zet u het bedienpaneel in **Walk Test** modus en druk op de leerknop op de sirene behuizing om een testsignaal naar het bedienpaneel te verzenden.
* Wanneer het paneel het testsignaal ontvangt, zal het eenmaal piepen en de informatie van de sirene behuizing overeenkomstig bovenaan de apparaatlijst weergeven.

{% hint style="warning" %}
Opmerking:

Als er geen reactie van het paneel is na het indrukken van de leerknop, betekent dit dat het paneel het testsignaal van het apparaat niet heeft ontvangen. Controleer of de sirene behuizing correct is aangesloten op het paneel binnen de geschikte bedradingsafstand.
{% endhint %}

## **Installatie**

![](https://2034468523-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FxPctcDGdzD4PxcQNaLSg%2F16.jpeg?alt=media)

Stap 1. Zoek de locatie waar de sirene behuizing gemonteerd moet worden.

Stap 2. Schroef de onderste schroef los met een kruiskopschroevendraaier en verwijder het bovenste deksel.

Stap 3. Houd de sirene behuizing op de plaats waar deze gemonteerd moet worden.

Stap 4. Identificeer de 3 montagemiddelen, monteer en bevestig de sirene behuizing aan de muur met de meegeleverde grote schroeven en pluggen. Zet de schroeven vast met een kruiskopschroevendraaier. Zorg ervoor dat de sabotage-schakelaar volledig tegen de muur is ingedrukt

{% hint style="warning" %}
Opmerking:

De sabotage-schakelaar steekt uit de achterkant van de sirene wanneer de behuizing niet op zijn plaats is gemonteerd. Wanneer de sirene van de muur wordt verwijderd, wordt het alarm geactiveerd. Zorg ervoor dat deze volledig is ingedrukt wanneer de sirene is gemonteerd. Als er een opening is, vul deze dan met geschikt vulmateriaal.
{% endhint %}

Stap 5. Plaats het bovenste deksel terug en draai de onderste schroef vast met een kruiskopschroevendraaier.

Stap 6. Controleer of de installatie succesvol is door te testen vanaf het bedienpaneel met de in- en uitschakelfunctie.

Succesvol inschakelen/uitschakelen wordt aangegeven door de hierboven gegeven tabel in **Audio- en visuele statusindicatie** sectie.

{% hint style="warning" %}
Opmerking:

Als er 5 korte pieptonen worden gehoord tijdens het inschakelen/uitschakelen, betekent dit dat de sabotage niet volledig is ingedrukt. Controleer of de sabotage correct is ingesteld en test opnieuw vanaf het bedieningspaneel.
{% endhint %}

Stap 7. De installatie is nu voltooid.
